natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Maximum Active Power Transmission Capacity (export) Minimum Active Power Transmission Capacity (import)
Parametri
Figure 1: Active power frequency response capability of an HVDC system in FSM illustrating the case of zero deadband and insensitivity with a positive active power setpoint (import mode).
Območja
ΔΡ is the change in active power output from the HVDC system. fn is the target frequency in the AC network where the FSM service is provided and Δf is the frequency deviation in the AC network where the FSM service is provided.
Mrtvi pas frekvenčnega odziva
Parameters
0–± 500 mHz
Ranges
Statika s1 (regulacija navzgor)
Frequency response deadband
Najmanj 0,1 %
0-±500 mHz
Statika s2 (regulacija navzdol)
Droop s1 (upward regulation)
Neobčutljivost frekvenčnega odziva
Minimum 0,1 %
Največ 30 mHz
Droop s2 (downward regulation)
Preglednica 2: Parametri za odziv delovne moči na spremembo frekvence v FON
Frequency response insensitivity
sistem HVDC je sposoben na podlagi ukaza zadevnega SOPO prilagoditi statiko za regulacijo navzgor in navzdol, mrtvi pas frekvenčnega odziva in obratovalno območje znotraj območja delovne moči, razpoložljivega za FON, navedenega na sliki 1, in splošneje v mejah iz točk (a) in (b).
Maximum 30 mHz
Te vrednosti se sporočijo regulativnemu organu.
Table 2: Parameters for active power frequency response in FSM
sistem HVDC je zaradi skočne spremembe frekvence sposoben prilagoditi delovno moč odzivu delovne moči na spremembo frekvence, opredeljeno na sliki 1, tako da je odziv:
the HVDC system shall be capable, following an instruction from the relevant TSO, of adjusting the droops for upward and downward regulation, the frequency response deadband and the operational range of variation within the active power range available for FSM, set out in Figure 1 and more generally within the limits set by points (a) and (b).
tako hiter, kot je to tehnično izvedljivo, in
These values shall be subject to notification to the regulatory authority.
na polni črti na sliki 2 ali nad njo v skladu s parametri, ki jih določi vsak zadevni SOPO v razponih iz preglednice 3:
as a result of a frequency step change, the HVDC system shall be capable of adjusting active power to the active power frequency response defined in Figure 1, in such a way that the response is:
sistem HVDC je sposoben prilagoditi izhodno delovno moč ΔΡ do meje območja delovne moči, ki jo zahteva zadevni SOPO, v skladu s časoma t1 in t2 glede na območja iz preglednice 3, pri čemer je t1 prvotna zakasnitev, t2 pa je čas za polno aktivacijo.
as fast as inherently technically feasible; and
Vrednosti t1 in t2 določi zadevni SOPO, o njiju pa je treba obvestiti regulativni organ.
at or above the solid line according to Figure 2 in accordance with the parameters specified by each relevant TSO within the ranges according to Table 3:
če je prvotna zakasnitev aktivacije daljša od 0,5 sekunde, lastnik sistema HVDC to razumno utemelji zadevnemu SOPO;
the HVDC system shall be able to adjust active power output ΔΡ up to the limit of the active power range requested by the relevant TSO in accordance with the times t1 and t2 according to the ranges in Table 3, where t1 is the initial delay and t2 is the time for full activation.
Slika 2: Sposobnost odzivanja delovne moči sistema HVDC na spremembo frekvence.
The values of t1 and t2 shall be specified by the relevant TSO, subject to notification to the regulatory authority.
ΔΡ je sprememba delovne moči, ki jo sproži skočna sprememba frekvence.
if the initial delay of activation is greater than 0,5 second, the HVDC system owner shall reasonably justify it to the relevant TSO.
Čas
Figure 2: Active power frequency response capability of an HVDC system.
Največja dopustna prvotna zakasnitev t1
ΔΡ is the change in active power triggered by the step change in frequency.
0,5 sekunde
Time
Najdaljši dopustni čas za polno aktivacijo t2, razen če zadevni SOPO ne določi daljših časov aktivacije
Maximum admissible initial delay t1
30 sekund
0,5 seconds
Preglednica 3: Parametri za polno aktivacijo odziva delovne moči na spremembo frekvence zaradi skočne spremembe frekvence.
Maximum admissible time for full activation t2, unless longer activation times are specified by the relevant TSO
pri sistemih HVDC, ki povezujejo različna regulacijska ali sinhrona območja, je sistem HVDC sposoben prilagoditi polni odziv delovne moči na spremembo frekvence kadar koli in za neprekinjeno periodo;
30 seconds
če se odstopanje frekvence nadaljuje, regulacija delovne moči ne vpliva škodljivo na odziv delovne moči na spremembo frekvence.
Table 3: Parameters for full activation of active power frequency response resulting from frequency step change.
B. Omejen frekvenčno občutljiv način – nadfrekvenca
for HVDC systems linking various control areas or synchronous areas, in frequency sensitive mode operation the HVDC system shall be capable of adjusting full active power frequency response at any time and for a continuous time period;
Poleg zahtev iz člena 11 glede omejenega frekvenčno občutljivega načina – nadfrekvenčni (OFON-N) velja tudi naslednje:
as long as a frequency deviation continues active power control shall not have any adverse impact on the active power frequency response.
sistem HVDC je sposoben prilagoditi odziv delovne moči na spremembo frekvence v izmeničnem omrežju ali izmeničnih omrežjih med uvozom in izvozom v skladu s sliko 3 pri frekvenčnem pragu f1 med in vključno s 50,2 Hz in 50,5 Hz s statiko S3, ki je prilagodljiva od 0,1 % navzgor;
B. Limited frequency sensitive mode overfrequency
sistem HVDC je sposoben prilagoditi delovno moč do najnižje zmogljivosti prenosa delovne moči HVDC;
In addition to the requirements of Article 11 the following shall apply with regard to limited frequency sensitive mode — overfrequency (LFSM-O):
sistem HVDC je sposoben prilagoditi odziv delovne moči na spremembo frekvence tako hitro, kot je to tehnično izvedljivo, s prvotno zakasnitvijo in časom za polno aktivacijo, ki ju določi zadevni SOPO in ki se v skladu z veljavnim nacionalnim regulativnim okvirom sporočita regulativnemu organu;
the HVDC system shall be capable of adjusting active power frequency response to the AC network or networks, during both import and export, according to Figure 3 at a frequency threshold f1 between and including 50,2 Hz and 50,5 Hz with a droop S3 adjustable from 0,1 % upwards;
sistem HVDC je med obratovanjem v načinu OFON-N sposoben stabilnega obratovanja.
the HVDC system shall be capable of adjusting active power down to its minimum HVDC active power transmission capacity;
Ko je način OFON-N aktiven, je hierarhija regulacijskih funkcij urejena v skladu s členom 35.
the HVDC system shall be capable of adjusting active power frequency response as fast as inherently technically feasible, with an initial delay and time for full activation determined by the relevant TSO and notified to the regulatory authority in accordance with the applicable national regulatory framework;
Frekvenčni prag in nastavitve statike iz točke (a) odstavka 1 določi zadevni SOPO ter se v skladu z veljavnim nacionalnim regulativnim okvirom sporočijo regulativnemu organu.
the HVDC system shall be capable of stable operation during LFSM-O operation.
(za ƒ > ƒ1)
When LFSM-O is active, hierarchy of control functions shall be organised in accordance with Article 35.
Pmax je največja zmogljivost prenosa delovne moči HVDC
The frequency threshold and droop settings referred to in point (a) of paragraph 1 shall be determined by the relevant TSO and be notified to the regulatory authority in accordance with the applicable national regulatory framework.
Slika 3: Sposobnost odzivanja delovne moči sistemov HVDC na spremembo frekvence v načinu OFON-N.
(for ƒ > ƒ1)
ΔΡ je sprememba izhodne delovne moči iz sistema HVDC, pri čemer gre za zmanjšanje uvožene moči ali povečanje izvožene moči, odvisno od obratovalnih pogojev. fn je nazivna frekvenca izmeničnega omrežja ali izmeničnih omrežij, na katere je priključen sistem HVDC, Δf pa je sprememba frekvence v izmeničnem omrežju ali izmeničnih omrežjih, na katere je priključen sistem HVDC.
Pmax is the Maximum HVDC Active Power Transmission Capacity
Kadar je pri nadfrekvencah vrednost f višja od f1, sistem HVDC zmanjša delovno moč v skladu z nastavitvijo statike.
Figure 3: Active power frequency response capability of HVDC systems in LFSM-O.
C. Omejen frekvenčno občutljiv način – podfrekvenčni
ΔΡ is the change in active power output from the HVDC system and, depending on the operational conditions, either a decrease of import power or an increase of export power. fn is the nominal frequency of the AC network or networks the HVDC system is connected to and Δf is the frequency change in the AC network or networks the HVDC is connected to.
Poleg zahtev iz člena 11 glede omejenega frekvenčno občutljivega načina – podfrekvenčni (OFON-P) velja tudi naslednje:
At overfrequencies where f is above f1 the HVDC system shall reduce active power according to the droop setting.
sistem HVDC je sposoben prilagoditi odziv delovne moči na spremembo frekvence v izmeničnem omrežju ali izmeničnih omrežjih med uvozom in izvozom v skladu s sliko 4 pri frekvenčnem pragu f2 med in vključno z 49,8 Hz in 49,5 Hz s statiko S4, ki je prilagodljiva od 0,1 % navzgor;
C. Limited frequency sensitive mode underfrequency
v načinu OFON-P je sistem HVDC sposoben prilagoditi delovno moč do najvišje zmogljivosti prenosa delovne moči HVDC;
In addition to the requirements of Article 11, the following shall apply with regard to limited frequency sensitive mode — underfrequency (LFSM-U):
odziv delovne moči na spremembo frekvence se aktivira tako hitro, kot je to tehnično izvedljivo, s prvotno zakasnitvijo in časom za polno aktivacijo, ki ju določi zadevni SOPO in ki se v skladu z veljavnim nacionalnim regulativnim okvirom sporočita regulativnemu organu;
the HVDC system shall be capable of adjusting active power frequency response to the AC network or networks, during both import and export, according to Figure 4 at a frequency threshold f2 between and including 49,8 Hz and 49,5 Hz with a droop S4 adjustable from 0,1 % upwards;
sistem HVDC je med obratovanjem v načinu OFON-P sposoben stabilnega obratovanja.
in the LFSM-U mode the HVDC system shall be capable of adjusting active power up to its maximum HVDC active power transmission capacity;
Ko je način OFON-P aktiven, je hierarhija regulacijskih funkcij urejena v skladu s členom 35.
the active power frequency response shall be activated as fast as inherently technically feasible, with an initial delay and time for full activation determined by the relevant TSO and notified to regulatory authority in accordance with the applicable national regulatory framework;
(za ƒ < ƒ2)
the HVDC system shall be capable of stable operation during LFSM-U operation.
Slika 4: Zmogljivost odziva delovne moči sistemov HVDC na spremembo frekvence v načinu OFON-P.
When LFSM-U is active, hierarchy of control functions shall be organised in accordance with Article 35.
ΔΡ je sprememba izhodne delovne moči iz sistema HVDC, pri čemer gre za zmanjšanje uvožene moči ali povečanje izvožene moči, odvisno od obratovalnega pogoja. fn je nazivna frekvenca v izmeničnem omrežju ali izmeničnih omrežjih, na katere je priključen sistem HVDC, Δf pa je sprememba frekvence v izmeničnem omrežju ali izmeničnih omrežjih, na katere je priključen sistem HVDC.
(for ƒ < ƒ2)
Kadar je pri podfrekvencah vrednost f nižja od f2, mora sistem HVDC povečati izhodno delovno moč v skladu s statiko s4.
Figure 4: Active power frequency response capability of HVDC systems in LFSM-U.
PRILOGA III
ΔΡ is the change in active power output from the HVDC system, depending on the operation condition a decrease of import power or an increase of export power. fn is the nominal frequency in the AC network or networks the HVDC system is connected and Δf is the frequency change in the AC network or networks the HVDC is connected.
Območja napetosti iz člena 18
At underfrequencies where f is below f2, the HVDC system has to increase active power output according to the droop s4.
Sinhrono območje
ANNEX III
Območje napetosti
Voltage ranges referred to in Article 18
Celinska Evropa
Synchronous Area
0,85–1,118 pu
Voltage Range
1,118 pu–1,15 pu
Continental Europe
Določi vsak zadevni sistemski operater ob uskladitvi z zadevnim SOPO, vendar najmanj 20 minut.
0,85 pu-1,118 pu
Severna Evropa
1,118 pu-1,15 pu
pu–1.05 pu
To be established by each relevant system operator, in coordination with the relevant TSO but not less than 20 minutes
1,05–1,10 pu
Nordic
60 minut
0,90 pu-1,05 pu
Velika Britanija
1,05 pu-1,10 pu
0,90 pu–1,10 pu
60 minutes
Irska in Severna Irska
Great Britain
0,90–1,118 pu
0,90 pu-1,10 pu
Baltik
Ireland and Northern Ireland
20 minut
0,90 pu-1,118 pu
Preglednica 4: Minimalne periode, v katerih je sistem HVDC sposoben obratovanja pri napetostih, ki odstopajo od referenčne vrednosti 1 pu sistema na priključnih točkah, ne da bi se odklopil z omrežja.
Baltic
Ta preglednica se uporablja pri osnovni napetosti za vrednosti pu od 110 do (vendar ne vključno) 300 kV.
20 minutes
0,85–1,05 pu
Table 4: Minimum time periods an HVDC system shall be capable of operating for voltages deviating from the reference 1 pu value at the connection points without disconnecting from the network.
1,05–1,0875 pu
This table applies in case of pu voltage base values at or above 110 kV and up to (not including) 300 kV.
Določi vsak posamezni SOPO, vendar najmanj 60 minut.
0,85 pu-1,05 pu
1,0875–1,10 pu
1,05 pu-1,0875 pu
Določi vsak posamezni SOPO, vendar največ 60 minut
To be specified by each TSO, but not less than 60 minutes
15 minut
1,0875 pu-1,10 pu
0,88–1,097 pu
To be specified by each TSO, but not more than 60 minutes
1,097–1,15 pu
15 minutes
Preglednica 5: Minimalne periode, v katerih je sistem HVDC sposoben obratovanja pri napetostih, ki odstopajo od referenčne vrednosti 1 pu sistema na priključnih točkah, ne da bi se odklopil z omrežja.
0,88 pu-1,097 pu
Ta preglednica se uporablja pri osnovni napetosti za vrednosti pu od 300 do (vključno) 400 kV.
1,097 pu-1,15 pu
PRILOGA IV
Table 5: Minimum time periods an HVDC system shall be capable of operating for voltages deviating from the reference 1 pu value at the connection points without disconnecting from the network.
Zahteve za profil U-Q/Pmax iz člena 20 Oddajanje (induktivni režim) Prejemanje (kapacitivni režim)
This table applies in case of pu voltage base values from 300 kV to 400 kV (included).
Območje napetosti
ANNEX IV
Notranja ovojnica
Requirements for U-Q/Pmax-profile referred to in Article 20
Slika 5: Na diagramu so prikazane meje profila U-Q/Pmax, pri čemer je U napetost na priključnih točkah, ki je izražena z razmerjem med njeno dejansko vrednostjo in njeno referenčno vrednostjo 1 pu na enoto, Q/Pmax pa je razmerje med jalovo močjo in največjo zmogljivostjo prenosa delovne moči HVDC.
Fixed outer envelope
Položaj, velikost in oblika notranje ovojnice so okvirni, znotraj notranje ovojnice pa se lahko uporabijo tudi oblike, ki niso pravokotne.
Voltage range Inner envelope
Za oblike profila, ki niso pravokotne, območje napetosti predstavlja točke najvišje in najnižje napetosti v tej obliki.
Figure 5: The diagram represents boundaries of a U-Q/Pmax-profile with U being the voltage at the connection points expressed by the ratio of its actual value to its reference 1 pu value in per unit, and Q/Pmax the ratio of the reactive power to the maximum HVDC active power transmission capacity.
Tak profil naj ne bi pomenil, da je na celotnem območju ustaljenih napetosti na voljo celotno območje jalove moči.
The position, size and shape of the inner envelope are indicative and shapes other than rectangular may be used within the inner envelope.
Največje območje Q/Pmax
For profile shapes other than rectangular, the voltage range represents the highest and lowest voltage points in this shape.
Največje območje ustaljene napetosti v PU
Such a profile would not give rise to the full reactive power range being available across the range of steady-state voltages.
Baltske države
Maximum range of Q/Pmax
Preglednica 6: Parametri za notranjo ovojnico s slike.
Maximum range of steady-state Voltage level in PU
PRILOGA V
Baltic States
Napetostno-časovni profil iz člena 25
Ublock
Uret je ohranjena napetost na priključni točki med okvaro, tclear je trenutek, ko je bila okvara odpravljena, Urec1 in trec1 pa določata točko spodnjih mej obnovitve napetosti po odpravi okvare.
Urec1
Ublock je blokirna napetost na priključni točki.
Urec2
Navedene časovne vrednosti se merijo od tfault.
t/sec
Parametri napetosti (pu)
U [p.u.]
Časovni parametri (sekunde)
Figure 6: Fault-ride-through profile of an HVDC converter station.
0,00–0,30
The diagram represents the lower limit of a voltage-against-time profile at the connection point, expressed by the ratio of its actual value and its reference 1 pu value in per unit before, during and after a fault.
0,14–0,25
Uret is the retained voltage at the connection point during a fault, tclear is the instant when the fault has been cleared, Urec1 and trec1 specify a point of lower limits of voltage recovery following fault clearance.
0,25–0,85
Ublock is the blocking voltage at the connection point.
1,5–2,5
The time values referred to are measured from tfault.
0,85–0,90
Voltage parameters [pu]
trec1–10,0
Time parameters [seconds]
Preglednica 7: Parametri za sliko 6 za zmožnost neprekinjenega obratovanja pretvorniške postaje HVDC pri znižani napetosti zaradi okvare v omrežju.
0,00-0,30
PRILOGA VI
0,14-0,25
Frekvenčna območja in periode iz člena 39(2)(a)
0,25-0,85
20 sekund
1,5-2,5
47,5–49,0 Hz
0,85-0,90
90 minut
Trec1-10,0
Preglednica 8: Minimalne periode za sistem z nazivno frekvenco 50 Hz, ko je modul v proizvodnem polju sposoben obratovanja pri različnih frekvencah, ki odstopajo od nazivne vrednosti, ne da bi se odklopil z omrežja.
Table 7: Parameters for Figure 6 for the fault-ride-through capability of an HVDC converter station.
PRILOGA VII
ANNEX VI
Območja napetosti in periode iz člena 40
Frequency ranges and time periods referred to in Article 39(2)(a)
0,85 pu–0,90 pu
20 seconds
1,10 pu–1,118 pu
47,5 Hz-49,0 Hz
Neomejeno, razen če drugače določi zadevni sistemski operater ob uskladitvi z zadevnim SOPO.
90 minutes
Določi zadevni sistemski operater ob uskladitvi z zadevnim SOPO.
Table 8: Minimum time periods for the 50 Hz nominal system for which a PPM shall be capable of operating for different frequencies deviating from a nominal value without disconnecting from the network.
Preglednica 9: Minimalne periode, ko mora biti modul v proizvodnem polju, priključen na enosmerni tok, sposoben obratovanja pri različnih napetostih, ki odstopajo od referenčne vrednosti 1 pu, ne da bi se odklopil z omrežja, pri čemer je osnovna napetost za vrednosti pu od 110 do (vendar ne vključno) 300 kV.
ANNEX VII
pu–1.15 pu
Voltage ranges and time periods referred to in Article 40
Določiti je mogoče različna podobmočja za odpornost na napetost.
0,85 pu-0,90 pu
Preglednica 10: Minimalne periode, ko mora biti modul v proizvodnem polju, priključen na enosmerni tok, sposoben obratovanja pri različnih napetostih, ki odstopajo od referenčne vrednosti 1 pu, ne da bi se odklopil z omrežja, pri čemer je osnovna napetost za vrednosti pu od 300 do (vključno) 400 kV.
1,10 pu-1,118 pu
Oddajanje (induktivni režim) Prejemanje (kapacitivni režim) Stalna zunanja ovojnica
Unlimited, unless specified otherwise by the relevant system operator, in coordination with the relevant TSO.
Slika 7: Profil U-Q/Pmax modula v proizvodnem polju, priključenega na enosmerni tok, na priključni točki.
To be specified by the relevant system operator, in coordination with the relevant TSO.
Za oblike profila, ki niso pravokotne, območje napetosti predstavlja točke najvišje in najnižje napetosti.
Table 9: Minimum time periods for which a DC-connected power park module shall be capable of operating for different voltages deviating from a reference 1 pu value without disconnecting from the network where the voltage base for pu values is from 110 kV to (not including) 300 kV.
Območje širine profila Q/Pmax
1,05 pu-1,15 pu
Območje ravni ustaljene napetosti v pu
Table 10: Minimum time periods for which a DC-connected power park module shall be capable of operating for different voltages deviating from a reference 1 pu value without disconnecting from the network where the voltage base for pu values is from 300 kV to 400 kV (included).
0,1–0,225
Figure 7: U-Q/Pmax-profile of a DC-connected power park module at the connection point.
Preglednica 11: Največje in najmanjše območje profila Q/Pmax in ustaljene napetosti za modul v proizvodnem polju, priključen na enosmerni tok
The diagram represents boundaries of a U-Q/Pmax-profile of the voltage at the connection point[s], expressed by the ratio of its actual value to its reference 1 pu value in per unit, against the ratio of the reactive power (Q) to the maximum capacity (Pmax).
PRILOGA VIII
The position, size and shape of the inner envelope are indicative and other than rectangular may be used within the inner envelope.
Zahteve glede jalove moči in napetosti iz člena 48
For profile shapes other than rectangular, the voltage range represents the highest and lowest voltage points.
Območje napetosti
Range of width of Q/Pmax profile
1,10 pu–1,12 pu
Range of steady-state Voltage level in pu
1,12 pu–1,15 pu
0-0,95
Preglednica 12: Minimalne periode, v katerih je oddaljena pretvorniška postaja HVDC sposobna obratovanja pri različnih napetostih, ki odstopajo od referenčne vrednosti 1 pu, ne da bi se odklopila z omrežja, pri čemer je osnovna napetost za vrednosti pu od 110 do (vendar ne vključno) 300 kV.
0,1-0,225
Določiti je mogoče različna podobmočja za odpornost na napetost.
Table 11: Maximum and minimum range of both Q/Pmax and steady-state voltage for a DC-connected PPM
Preglednica 13: Minimalne periode, v katerih je oddaljena pretvorniška postaja HVDC sposobna obratovanja pri različnih napetostih, ki odstopajo od referenčne vrednosti 1 pu, ne da bi se odklopila z omrežja, pri čemer je osnovna napetost za vrednosti pu od 300 do (vključno) 400 kV.
ANNEX VIII
Največje območje ravni ustaljene napetosti v PU
Reactive power and voltage requirements referred to in Article 48
Preglednica 14: Največje območje profila Q/Pmax in ustaljene napetosti za oddaljeno pretvorniško postajo HVDC.
Voltage range
Če zahteve pomenijo pogoje za priključitev na nacionalna omrežja, se v členu 37(6) iste direktive od regulativnih organov zahteva, da so pristojni za določitev ali potrditev vsaj metodologije za njihov izračun ali določitev.
1,10 pu-1,12 pu
Da se zagotovi sigurnost sistema znotraj interkonekcijskega prenosnega omrežja, je treba doseči enotno razumevanje zahtev, ki veljajo za visokonapetostne sisteme prenosa z enosmernim tokom (v nadaljnjem besedilu: sistemi HVDC) in module v proizvodnem polju, priključene na enosmerni tok.
1,12 pu-1,15 pu
(za 0 < ƒ ≤ƒ2)
Table 12: Minimum time periods for which a remote-end HVDC converter station shall be capable of operating for different voltages deviating from a reference 1 pu value without disconnecting from the network where the voltage base for pu values is from 110 kV to (not including) 300 kV.
Največja zmogljivost prenosa delovne moči (uvoz)
Various sub-ranges of voltage withstand capability may be specified.
Največja zmogljivost prenosa delovne moči (izvoz)
Table 13: Minimum time periods for which a remote-end HVDC converter station shall be capable of operating for different voltages deviating from a reference 1 pu value without disconnecting from the network where the voltage base for pu values is from 300 kV to 400 kV (included).
Najmanjša zmogljivost prenosa delovne moči (uvoz)
Table 14: Maximum range of both Q/Pmax and steady-state voltage for a remote-end HVDC converter station.
Položaj, velikost in oblika notranje ovojnice so okvirni, znotraj notranje ovojnice pa se lahko uporabijo tudi oblike, ki niso pravokotne.
Where requirements constitute terms and conditions for connection to national networks, Article 37(6) of the same Directive requires regulatory authorities to be responsible for fixing or approving at least the methodologies used to calculate or establish them.
(za 0 > ƒ ≥ƒ1)