natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Over- or underpressure resulting from the inflow of extinguishing agent shall not destroy the components of the surrounding partitions of the room to be protected. 
over- eller undertrykk som følge av at slokkemiddel strømmer inn, får ikke ødelegge komponentene i de skottene som omgir rommet som skal beskyttes.
It shall be possible for the pressure to equalise without danger. 
Trykket skal kunne utlignes uten fare,
Protected rooms shall have a facility for extracting the extinguishing agent and the combustion gases. 
beskyttede rom skal ha en innretning for å suge ut slokkemiddelet og forbrenningsgassene.
Such facilities shall be capable of being operated from positions outside the protected rooms and which would not be made inaccessible by a fire within such spaces. 
Slike innretninger skal kunne betjenes fra steder utenfor de beskyttede rommene, og det skal fortsatt være atkomst til disse stedene i tilfelle det skulle oppstå brann i rommene.
If there are permanently installed extractors, it shall not be possible for these to be switched on while the fire is being extinguished. 
Dersom det finnes fastmonterte utsugingsinnretninger, skal de ikke kunne settes i gang så lenge brannslokkingen pågår.
Fire alarm system 
Brannalarmanlegg
The room to be protected shall be monitored by means of an appropriate fire alarm system. 
Rommet som skal beskyttes, skal overvåkes ved hjelp av et egnet brannalarmanlegg.
The alarm shall be noticeable in the wheelhouse, the accommodation spaces and the room to be protected. 
Alarmen skal kunne høres i styrehuset, rom i innredninger og det rommet som skal beskyttes.
Piping system 
Rørsystem
The extinguishing agent shall be conveyed to the room to be protected and distributed there by means of a fixed piping system. 
slokkemiddelet skal ledes til det rommet som skal beskyttes, og fordeles der ved hjelp av et fast rørsystem.
Inside the room to be protected the piping and associated fittings shall made of steel. 
I det rommet som skal beskyttes, skal rørsystemet og de tilhørende delene være framstilt av stål.
Tank connecting pipes and expansion joints shall be exempt from this provided the materials used have equivalent properties in case of fire. 
Tankforbindelsesrør og ekspansjonskoplinger er unntatt fra dette kravet, forutsatt at de materialene som benyttes, har lignende egenskaper i tilfelle brann.
Pipes shall be both internally and externally protected against corrosion. 
Rørene skal være beskyttet mot korrosjon både utvendig og innvendig,
Outlet nozzles shall be dimensioned and fitted such that the extinguishing agent is evenly distributed. 
dyseåpningene skal være dimensjonert og montert slik at slokkemidlene fordeles jevnt.
Triggering device 
Utløsningsinnretning
Fire-fighting systems with automatic triggering shall not be permissible. 
brannslokkingsanlegg med automatisk utløsningsinnretning er ikke tillatt,
It shall be possible to trigger the fire-fighting system from a suitable place outside the room to be protected. 
det skal være mulig å utløse brannslokkingsanlegget fra et egnet sted utenfor det rommet som skal beskyttes,
Triggering devices shall be installed in such a way that they can be operated even in case of a fire and in the event of damage by fire or explosion in the room to be protected the necessary quantity of extinguishing agent can still be conveyed. 
utløsningsinnretninger skal være installert slik at de kan betjenes også ved brann, og på en slik måte at den nødvendige mengden av slokkemiddel kan ledes fram i tilfelle det rommet som skal beskyttes, skades som følge av brann eller eksplosjon.
Non-mechanical triggering devices shall be powered from two different mutually independent energy sources. 
Ikke-mekaniske utløsningsinnretninger skal forsynes med strøm fra to ulike kilder som er uavhengige av hverandre.
These energy sources shall be located outside the room to be protected. 
Disse energikildene skal være plassert utenfor det rommet som skal beskyttes.
Control lines in the room to be protected shall be designed so as to remain functional for at least 30 minutes in the event of fire. 
Styreledninger i det rommet som skal beskyttes, skal være konstruert på en slik måte at de kan fungere i minst 30 minutter i tilfelle brann.
This requirement shall be fulfilled in the case of electric wiring if it complies with the standard IEC 60331-21:1999. 
Dette kravet skal anses å være oppfylt dersom det elektriske ledningsnettet oppfyller bestemmelsene i IEC-standard 60331-21:1999.
If triggering devices are installed in such a way that they are out of sight the panel covering them shall be identified by the ‘fire-fighting installation’ symbol as shown in Figure 6 of Appendix I, having a side length of at least 10 cm, and the following text in red lettering on a white background: 
Dersom utløsningsinnretningene er installert slik at de ikke er lett synlige, skal den veggen som skjuler dem, merkes med et symbol for brannslokkingsanlegg i samsvar med figur 6 i tilegg I, med en skrifthøyde på minst 10 cm og følgende tekst med røde bokstaver mot hvit bakgrunn:
‘Feuerlöscheinrichtung 
«Feuerlöscheinrichtung
Any Section of invalidated data shall not be considered for the calculation of the work or CO 2 mass and the emissions of the averaging window. 
Alle avsnitt med ugyldige data skal ikke tas i betraktning ved beregning av arbeid eller CO 2 -masse og fra gjennomsnittsberegningsvinduet.
These sub-sets used to average the emissions data are referred to as ‘averaging windows’ in the following Sections. 
Disse delsettene som brukes til å beregne gjennomsnitt for utslippsdata, er heretter kalt «gjennomsnittsberegningsvinduer» i de følgende avsnittene.
If the fire-fighting system is intended for the protection of several rooms, the triggering devices for each room have to be separate and clearly identified. 
dersom brannslokkingsanlegget skal beskytte flere rom, skal det være én utløsningsinnretning i hvert rom som er tydelig merket,
Next to each triggering device operating instructions in one of the languages of the Member States shall be posted up visibly and indelibly. 
ved hver utløsningsinnretning skal det være lett synlige bruksanvisninger som ikke kan fjernes, på et av medlemsstatenes språk.
They shall contain, in particular, instructions regarding: 
De skal særlig inneholde anvisninger om følgende:
The moving average calculations are conducted with a time increment Δ t equal to the data sampling period. 
Den bevegelige gjennomsnittsberegningen utføres med en tidsøkning Δ t som tilsvarer dataprøvetakingsperioden.
The mass emissions are not calculated for the complete data set, but for sub-sets of the complete data set, the length of these sub-sets being determined so as to match the engine CO 2 mass or work measured over the reference laboratory transient cycle. 
Masseutslippene beregnes ikke for det komplette datasettet, men for delsett av det komplette datasettet, og lengden av disse delsettene bestemmes slik at de passer til motorens CO 2 -masse eller arbeid målt over den transiente referanselaboratoriesyklusen.
triggering of the fire-fighting system; 
utløsning av brannslokkingsanlegget,
The principle of the calculation is as follows: 
Prinsippet for beregningen er som følger:
The emissions shall be integrated using a moving averaging window method, based on the reference CO 2 mass or the reference work. 
Utslippene skal integreres ved hjelp av en metode med et bevegelig gjennomsnittsvindu, basert på CO 2 -referansemassen eller referansearbeidet.
the need for checking to ensure that all persons have left the room to be protected; 
behovet for å kontrollere at alle personer har forlatt det rommet som skal beskyttes,
The mass emissions shall be determined as described in Section 8.4.2.3 of Annex 4B to UN/ECE Regulation No 49. 
Masseutslippene skal bestemmes som beskrevet i avsnitt 8.4.2.3 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49.
Calculation of the instantaneous gaseous emissions 
Beregning av øyeblikkelige gassutslipp
action to be taken by the crew when the fire-fighting system is triggered; 
de tiltakene som besetningen skal treffe, når brannslokkingsanlegget utløses,
Averaging window principle 
Prinsipp om gjennomsnittsberegningsvinduer
DETERMINATION OF EMISSIONS AND CONFORMITY FACTORS 
BESTEMMELSE AV UTSLIPP OG SAMSVARSFAKTORER
action to be taken by the crew in the case of failure of the fire-fighting system. 
de tiltakene som besetningen skal treffe, dersom brannslokkingsanlegget svikter.
The operating instructions shall point out that before the fire-fighting system is triggered combustion engines drawing air from the room to be protected are to be shut down. 
bruksanvisningene skal angi at forbrenningsmotorer som suger luft fra det rommet som skal beskyttes, skal stenges før brannslokkingsanlegget utløses.
Warning system 
Alarminnretning
Permanently installed fire-fighting systems shall be provided with acoustic and optical warning systems. 
fastmonterte brannslokkingsanlegg skal være utstyrt med akustiske og optiske alarminnretninger,
The warning system shall be set off automatically as soon as the fire-fighting system is first triggered. 
alarminnretningen skal settes i gang automatisk så snart brannslokkingsanlegget utløses.
The warning signal shall sound for an appropriate time before the extinguishing agent is released and it shall not be possible to switch it off. 
Varselsignalet skal lyde i et passende tidsrom før slokkemiddelet frigjøres, og det skal ikke være mulig å slå av signalet,
Warning signals shall be clearly visible in the rooms to be protected and outside the accesses to them and clearly audible even under operating conditions producing the loudest inherent noise. 
varselsignalene skal være klart synlige i de rommene som skal beskyttes, og utenfor atkomsten til dem og skal kunne høres tydelig, selv under driftsforhold som gir størst mulig støy.
They shall be clearly distinct from all other acoustic and optical signals in the room to be protected. 
Signalene skal klart skille seg fra alle andre akustiske og optiske signaler i det rommet som skal beskyttes,
The acoustic warning signals shall be clearly audible in the adjacent rooms even when connecting doors are closed and under operating conditions producing the loudest inherent noise. 
de akustiske varselsignalene skal kunne høres tydelig i alle tilstøtende rom selv om dørene er lukket, og under driftsforhold som gir størst mulig støy,
If the warning system is not self-monitoring as regards short-circuits, wire breaks and voltage drops, it shall be possible to check that it is working properly. 
dersom alarminnretningen ikke kan overvåke seg selv med hensyn til kortslutninger, ledningsbrudd og spenningsfall, skal det være mulig å kontrollere at det fungerer korrekt,
At every entrance to a room that can be supplied with extinguishing agent, a clearly visible notice shall be put up bearing the following text in red lettering on a white background: 
ved hver inngang til et rom som kan forsynes med slokkemiddel, skal det være hengt opp et skilt som er klart synlig og som har følgende tekst med røde bokstaver mot hvit bakgrunn:
The NO x concentrations measured by the PEMS shall not be corrected for ambient air temperature and humidity. 
De NO x -konsentrasjonene som måles av PEMS, skal ikke korrigeres med hensyn til omgivelsesluftens temperatur og fuktighet.
If the concentration is measured on a dry basis, it shall be converted to a wet basis according to the formula in Section 8.1 of Annex 4B to UN/ECE Regulation No 49. 
Dersom konsentrasjonen måles på tørr basis, skal den omregnes til våt basis i samsvar med formelen i avsnitt 8.1 i vedlegg 4b til UN-ECE-reglement nr. 49.
Dry-Wet correction 
Korreksjon for tørre/våte forhold
The ambient pressure value shall be checked against the altitude indicated by the GPS data. 
Omgivelseslufttrykket skal kontrolleres mot den høyden over havet som angis i GPS-dataene.
The distance indicated by the vehicle odometer shall be checked against the GPS data and verified. 
Den avstanden som angis av kjøretøyets kilometerteller skal kontrolleres mot GPS-dataene.
Odometer 
Kilometerteller
the work calculated using the data from the ECU (Engine torque and engine speed). 
arbeidet beregnet ut fra data fra ECU (motorens dreiemoment og turtall).
Pressure tanks, fittings and pressure pipes 
Trykktanker, tilbehør og trykkledninger
Pressure tanks, fittings and pressure pipes shall comply with the provisions in force in one of the Member States. 
trykktanker, tilbehør og trykkledninger skal oppfylle de gjeldende bestemmelsene i en av medlemsstatene,
Pressure tanks shall be installed in accordance with the manufacturer's instructions. 
trykktanker skal være installert i samsvar med produsentens anvisninger,
Pressure tanks, fittings and pressure pipes are not to be installed in accommodation spaces. 
trykktanker, tilbehør og trykkledninger skal ikke installeres i rom i innredninger,
The temperature in cabinets and installation spaces containing pressure tanks shall not exceed 50 o C. 
temperaturen i skap og andre rom der trykktanker er installert, må ikke overstige 50 o C,
Cabinets or installation spaces on deck shall be firmly fixed in place and have air vents which are to be arranged in such a way that in the event of a leak in the pressure tank no gas can escape into the interior of the vessel. 
skap eller installasjonsrom på dekk skal være solid festet og forsynt med ventilasjonsåpninger som er montert på en slik måte at det ikke kan sive gass inn i fartøyet dersom det er en lekkasje i trykktanken.
Direct connections to other rooms are not permitted. 
Det er ikke tillatt med direkte forbindelser til andre rom.
Quantity of extinguishing agent 
Mengden av slokkemiddel
If the quantity of extinguishing agent is intended for protecting more than one room, the total amount of extinguishing agent available does not need to be greater than the quantity necessary for the largest room to be protected. 
Dersom mengden av slokkemiddel er beregnet på å beskytte mer enn ett rom, behøver ikke den samlede mengden av slokkemiddel være større enn den mengden som er nødvendig for det største rommet som skal beskyttes.
Installation, inspection and documentation 
Installasjon, besiktelse og dokumentasjon
The system shall be installed or converted only by a firm specialising in fire-fighting systems. 
anlegget skal bare installeres eller endres av et firma som har spesialisert seg på brannslokkingsanlegg.
The requirements specified by the extinguishing agent manufacturer and the system manufacturer (product data sheet, safety data sheet) are to be complied with. 
De kravene som angis av produsenten av slokkemiddelet og produsenten av anlegget (produkt- og sikkerhetsdatablad) skal overholdes,
The system shall be checked by an expert: 
anlegget skal kontrolleres av en sakkyndig:
before being put back into service after it has been triggered; 
før det tas i bruk igjen etter at det har vært utløst,
In the inspection the expert shall check whether the system meets the requirements of this chapter. 
ved besiktelsen undersøker den sakkyndige om anlegget oppfyller kravene i dette kapittel eller ikke,
The inspection shall cover at least the following: 
besiktelsen skal minst omfatte følgende:
external inspection of the entire installation; 
ytre besiktelse av hele anlegget,
tightness check on pipes; 
kontroll av om rørene er tette,
functional checking of control and triggering systems; 
funksjonskontroll av betjenings- og utløsningsinnretningene,
checking of tank pressure and content; 
kontroll av tankens trykk og innhold,
the fuel consumption calculated from the emissions data (gas analyser concentrations and exhaust mass flow data), according to the formulae in Section 8.4.1.6 of Annex 4B to UN/ECE Regulation No 49; 
drivstofforbruket beregnet ut fra utslippsdata (data for gassanalysatorkonsentrasjoner og massestrøm av eksos), i henhold til formelen i avsnitt 8.4.1.6 i vedlegg 4B til UN-ECE-reglement nr. 49,
The Brake Specific Fuel Consumption (BSFC) shall be checked using: 
Det bremsespesifikke drivstofforbruket (BSFC) skal kontrolleres ved hjelp av:
checking of tightness and facilities for locking the room to be protected; 
kontroll av tetthet og låseinnretninger for det rommet som skal beskyttes,
Brake-Specific Fuel Consumption 
Bremsespesifikt drivstofforbruk
The consistency of the ECU torque data shall be verified by comparing the maximum ECU torque values at different engine speeds with the corresponding values on the official engine full load torque curve according to Section 5 of Annex II. 
Det skal kontrolleres at ECU-dreiemomentdataene er forenlige ved å sammenligne de høyeste ECU-dreiemomentverdiene ved ulike motorturtall med de tilsvarende verdiene fra den offisielle dreiemomentkurven ved full belastning i samsvar med avsnitt 5 i vedlegg II.
checking the fire alarm system 
kontroll av brannalarmanlegget,
ECU torque data 
ECU-dreiemomentdata
checking the warning system. 
kontroll av alarminnretningen.
An inspection certificate shall be issued, signed by the inspector and showing the date of the inspection. 
det skal utstedes et besiktelsessertifikat med dato for besiktelsen, som er undertegnet av inspektøren,
The number of permanently installed fire-fighting systems shall be entered in the Community certificate. 
antall fastmonterte brannslokkingsanlegg skal føres inn i fellesskapssertifikatet.
CO 2 fire-fighting systems 
Brannslokkingsanlegg med CO 2
Fire-fighting systems using CO 2 as the extinguishing agent shall comply with the following provisions in addition to the requirements under paragraphs1 to 9: 
Brannslokkingsanlegg som bruker CO 2 som slokkemiddel skal oppfylle følgende bestemmelser i tillegg til kravene i nr. 1-9:
CO 2 containers shall be housed outside the room to be protected in a space or cabinet hermetically separated from other rooms. 
CO 2 -beholdere skal være plassert utenfor det rommet som skal beskyttes, i et rom eller et skap som er hermetisk atskilt fra andre rom.
The doors to these installation spaces and cabinets shall open outwards, be lockable and bear on the outside a symbol for ‘General danger warning’ in accordance with Figure 4 of Appendix I, at least 5 cm in height, together with the marking ‘CO2’ in the same colour and with the same height; 
Dørene til disse installasjonsrommene og skapene skal slå utover, skal kunne låses med nøkkel og skal utenpå være merket med et symbol for «Generell fare» i samsvar med figur 4 i tillegg I, med en skrifthøyde på minst 5 cm, samt med merket «CO 2 » i samme farge og skrifthøyde,
installation spaces below decks for CO2 containers shall be accessible only from the open air. 
installasjonsrom under dekk for CO 2 -beholdere skal bare kunne nås fra det fri.
These spaces shall have their own adequate artificial ventilation system with extraction ducts, completely separate from other ventilation systems on board; 
Disse rommene skal ha et eget tilstrekkelig, kunstig ventilasjonsanlegg med avtrekkskanaler som er helt atskilt fra andre ventilasjonsanlegg om bord,
the CO2 containers shall not be filled to more than 0,75 kg/l. 
CO 2 -beholderne skal ha en fyllingsgrad som ikke overstiger 0,75 kg/l.
The specific volume of unpressurised CO 2 gas is to be taken as 0,56 m3/kg; 
Det særlige volumet av CO 2 -gass uten trykk settes til 0,56 m 3 /kg,
the volume of CO 2 for the room to be protected shall be at least 40 % of its gross volume. 
mengden av CO 2 til det rommet som skal beskyttes, skal være på minst 40 % av rommets bruttovolum.
It shall be possible to supply this volume within 120 seconds, and to check whether supply has been completed; 
Det skal være mulig å tilføre denne mengden innen 120 sekunder og undersøke om dette er blitt fullført,
opening the container valves and operating the flood valve shall be separate control operations; 
åpning av beholderens ventiler og betjening av overstrømningsventilen skal foregå særskilt,
the appropriate time mentioned under paragraph 6(b) shall be at least 20 seconds. 
det passende tidsrommet som er nevnt i nr. 6 bokstav b), skal være på minst 20 sekunder.
There shall be a reliable device to ensure the delay before delivery of the CO 2 gas. 
Det skal finnes en pålitelig innretning som sikrer at tidsfristen overholdes før CO 2 -gassen avgis.
HFC-227ea — fire-fighting systems 
Brannslokkingsanlegg med HFC-227ea
Fire-fighting systems using HFC-227ea as the extinguishing agent shall comply with the following provisions in addition to the requirements under paragraphs 1 to 9: 
Brannslokkingsanlegg som bruker HFC-227ea som slokkemiddel skal oppfylle følgende bestemmelser i tillegg til kravene i nr. 1-9:
if there are several rooms to be protected, each with a different gross volume, each room shall be provided with its own fire-fighting system; 
dersom det er flere rom som skal beskyttes, og de har ulikt bruttovolum, skal hvert rom være utstyrt med sitt eget brannslokkingsanlegg,
each container of HFC-227ea that is installed in the room to be protected shall be equipped with an overpressure relief valve. 
hver beholder med HFC-227ea som er plassert i det rommet som skal beskyttes, skal være utstyrt med en overtrykksventil.
This shall harmlessly release the contents of the container into the room to be protected if the container is exposed to the effects of fire and the fire-fighting system has not been triggered; 
Denne ventilen skal uten risiko slippe ut innholdet i beholderen i det rommet som skal beskyttes, dersom beholderen utsettes for en brann, og brannslokkingsanlegget ikke er blitt utløst,
each container shall be fitted with a device for checking the gas pressure; 
hver beholder skal vært utstyrt med en innretning som kontrollerer gasstrykket,
the containers shall not be filled to more than 1,15 kg/l. 
beholderne skal ha en fyllingsgrad som ikke overstiger 1,15 kg/l.
The specific volume of the unpressurised HFC-227ea is to be taken as 0,1374 m 3 /kg; 
Det særlige volumet av HFC-227ea uten trykk settes til 0,1374 m 3 /kg,
the volume of HFC-227ea for the room to be protected shall be at least 8 % of the room's gross volume. 
mengden av HFC-227ea til det rommet som skal beskyttes, skal være på minst 8 % av rommets bruttovolum.
the HFC-227ea containers shall be provided with a pressure monitor which triggers an acoustic and optical alarm signal in the wheelhouse in the event of an unauthorised loss of propellant. 
HFC-227ea-beholderne skal være utstyrt med en trykkovervåker som utløser et akustisk og optisk alarmsignal i styrehuset i tilfelle utilsiktet utslipp av drivmiddel.
If there is no wheelhouse, this alarm signal shall be given outside the room to be protected; 
Dersom det ikke finnes noe styrehus, skal dette alarmsignalet lyde utenfor det rommet som skal beskyttes,
after flooding, the concentration in the room to be protected shall not exceed 10,5 %; 
etter vannfyllingen skal konsentrasjonen i det rommet som skal beskyttes, ikke overstige 10,5 %,
the fire-fighting system shall not contain any parts made of aluminium. 
brannslokkingsanlegget får ikke inneholde noen deler av aluminium.
IG-541 — fire-fighting systems 
Brannslokkingsanlegg med IG-541
Fire-fighting systems using IG-541 as the extinguishing agent shall comply with the following provisions in addition to the requirements under paragraphs 1 to 9: 
Brannslokkingsanlegg som bruker IG-541 som slokkemiddel skal oppfylle følgende bestemmelser i tillegg til kravene i nr. 1-9:
each container of IG-541 that is installed in the room to be protected shall be equipped with an overpressure relief valve. 
hver beholder med IG-541 som er plassert i det rommet som skal beskyttes, skal være utstyrt med en overtrykksventil.
each container shall be fitted with a device for checking the contents; 
hver beholder skal vært utstyrt med en innretning som kontrollerer innholdet,
the filling pressure of the container shall not exceed 200 bar at + 15 °C; 
beholderens fyllingstrykk må ikke overstige 200 bar ved + 15 °C,
the volume of IG-541 for the room to be protected shall be at least 44 % and no more than 50 % of the room's gross volume. 
mengden av IG-541 til det rommet som skal beskyttes, skal være på minst 44 % og ikke over 50 % av rommets bruttovolum.
This volume shall be supplied within 120 seconds. 
Denne mengden skal avgis innen 120 sekunder.
Fire-fighting systems for protecting objects 
Brannslokkingsanlegg for å beskytte gjenstander