natgillin/translations-raw huggingface dataset:
When heated oil is used as heating medium, it may be additionally required that boiler rooms are equipped with permanently-installed or portable equipment for local systems for jet spraying of water under pressure or the spreading of foam above and below the floor for fire-extinguishing purposes. 
Når oppvarmet olje brukes som oppvarmingsmiddel, kan det i tillegg kreves at kjelerom utstyres med fastmontert eller bærbart utstyr til lokale systemer for strålesprøyting av vann under trykk eller skumspredning over og under dørken til brannslokkingsformål.
In the cases of periodically unattended machinery spaces, the fire-fighting system shall have both automatic and manual release capabilities. 
I periodisk ubemannede maskinrom skal brannslokkingssystemet ha både automatiske og manuelle utløsingsmuligheter.
In the case of continuously manned machinery spaces the fire-fighting system is only required to have a manual release capability. 
I kontinuerlig bemannede maskinrom behøver brannslokkingssystemet ha bare en manuell utløsingsmulighet.
Fixed local application fire-fighting systems are to protect areas such as the following without the necessity of engine shutdown, personnel evacuation or sealing of spaces: 
Faste lokale brannslokkingssystemer skal beskytte områder som dem angitt nedenfor, uten at motoren må slås av, personale må evakueres eller rom må avstenges:
boiler fronts, 
kjelefronter,
the fire hazard portions of incinerators, and 
de brannfarlige delene av forbrenningsanlegg og
purifiers for heated fuel oil. 
separatorer for oppvarmet brennolje.
Activation of any local application system shall give a visual and distinct audible alarm in the protected space and at continuously manned stations. 
Aktivering av ethvert lokalt system skal gi en optisk og distinkt akustisk alarm i det beskyttede rommet og i kontinuerlig bemannede stasjoner.
The alarm shall indicate the specific system activated. 
Alarmen skal angi hvilket særlig system som er aktivert.
The system alarm requirements described within this paragraph are in addition to and not a substitute for the detection and fire alarm systems required elsewhere in this chapter. 
Kravene til systemalarm som er beskrevet i dette nummer, kommer i tillegg til og ikke i stedet for de deteksjons- og brannalarmsystemer som er fastsatt andre steder i dette kapittel.
The number of skylights, doors, ventilators, openings in funnels to permit exhaust ventilation and other openings to machinery spaces shall be reduced to a minimum consistent with the needs of ventilation and the proper and safe working of the ship. 
Antall skylights, dører, ventilatorer, åpninger i skorsteiner for avtrekksventilasjon og andre åpninger til maskinrom skal reduseres til det minstetall som er forenlig med behovet for ventilasjon og riktig og sikker drift av skipet.
Skylights shall be of steel and shall not contain glass panels. 
Skylights skal være av stål og skal ikke inneholde glassfelt.
Suitable arrangements shall be made to permit the release of smoke in the event of fire, from the space to be protected. 
Det skal treffes hensiktsmessige tiltak for å slippe ut røyk i tilfelle brann, fra rommet som skal beskyttes.
Doors other than power-operated watertight doors, shall be so arranged that positive closure is assured in case of fire in the space, by power-operated closing arrangements or by the provision of self-closing doors capable of closing against an inclination of 3,5° opposing closure and having a fail-safe hold-back facility, provided with a remotely operated release device. 
Andre dører enn maskinelt betjente vanntette dører skal være slik innrettet at aktiv stenging er sikret i tilfelle brann i rommet, ved mekanisk virkende lukkeinnretninger eller ved hjelp av selvlukkende dører som kan lukkes mot en helling på 3,5 grader mot lukkeretningen og som har en feilsikker fastholdingsinnretning med fjernutløsing.
Windows shall not be fitted in machinery space boundaries. 
Vinduer skal ikke monteres i avgrensning mot maskinrom.
This does not preclude the use of glass in control rooms within the machinery spaces. 
Dette utelukker ikke bruk av glass i kontrollrom inne i maskinrom.
Means of control shall be provided for: 
Det skal finnes betjeningsinnretninger for å
opening and closure of skylights, closure of openings in funnels which normally allow exhaust ventilation, and closure of ventilator dampers; 
åpne og lukke skylights, lukke åpninger i skorsteiner som normalt tjener til avtrekksventilasjon og lukke ventilasjonsspjeld,
permitting the release of smoke; 
kunne slippe ut røyk,
closing power-operated doors or actuating release mechanism on doors other than power-operated watertight doors; 
lukke maskinelt betjente dører eller aktivere utløsingsmekanismen for andre dører enn maskinelt betjente vanntette dører,
stopping ventilating fans; and 
stoppe ventilasjonsvifter, og
stopping forced and induced draught fans, oil fuel transfer pumps, oil fuel unit pumps and other similar fuel pumps. 
stoppe vifter for trykk- og sugeventilasjon, pumper for overføring av brennolje, pumpe for brennoljeenheter og andre lignende drivstoffpumper.
Other similar fuel pumps means for ships constructed on or after 1 January 2003 lubricating oil service pumps, thermal oil circulating pumps and oil separators. 
Andre lignende drivstoffpumper betyr for skip bygd 1. januar 2003 eller senere, arbeidspumper for smøreolje, sirkulasjonspumper for varmeolje og oljeutskillere.
The controls required in paragraph .5 and Regulation II-2/A/10.2.5 shall be located outside the space concerned, where they will not be cut off in the event of fire in the space they serve. 
De betjeningsinnretninger som er påbudt etter nr. .5 og regel II-2/A/10.2.5, skal være plassert utenfor det aktuelle rommet, der de ikke vil bli isolert i tilfelle brann i det rom de betjener.
Such controls and the controls for any required fire-extinguishing system shall be situated at one control position or grouped in as few positions as possible. 
Slike betjeningsinnretninger og betjeningsinnretningene for ethvert påbudt brannslokkingsanlegg skal være plassert på ett kontrollsted eller samlet i grupper på så få steder som mulig.
Such positions shall have a safe access from the open deck. 
Slike steder skal ha sikker atkomst fra åpent dekk.
When access to any machinery space of category A is provided at a low level from an adjacent shaft tunnel, there shall be provided in the shaft tunnel, near the watertight door, a light steel fire-screen door operable from each side. 
Når atkomst til et maskinrom i kategori A er ført inn på et lavt plan fra en tilstøtende akseltunnel, skal det i akseltunnelen i nærheten av den vanntette døren være montert en lett, brannskjermende ståldør som kan åpnes og lukkes fra begge sider.
Any required automatic sprinkler, fire detection and fire alarm system shall be capable of immediate operation at all times and no action by the crew shall be necessary to set it in operation. 
Ethvert påbudt automatisk sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystem skal til enhver tid være klart til øyeblikkelig bruk, uten at noe inngrep fra besetningen skal være nødvendig for å sette det i virksomhet.
It shall be of the wet pipe type but small exposed sections may be of the dry pipe type where this is a necessary precaution. 
Rørsystemet skal normalt stå fylt med vann, men små, utsatte seksjoner kan være av en type der rørene ikke er fylt når dette er en nødvendig forholdsregel.
Any parts of the system which may be subjected to freezing temperatures in service shall be suitably protected against freezing. 
Deler av systemet som kan bli utsatt for temperaturer på eller under 0 °C under drift, skal beskyttes mot frost på en egnet måte.
Each section of sprinklers shall include means for giving a visual and audible alarm signal automatically at one or more indicating units whenever any sprinkler comes into operation. 
Hver seksjon av sprinklerhoder skal ha midler til automatisk å gi optisk og akustisk alarmsignal på én eller flere kontrolltavler straks et av sprinklerhodene trer i funksjon.
Such units shall indicate in which section served by the system fire has occurred and shall be centralised on the navigation bridge and in addition, visible and audible alarms from the unit shall be placed in a position other than on the navigating bridge so as to ensure that the indication of fire is immediately received by the crew. 
Slike tavler skal vise i hvilken seksjon systemet betjener, brann har brutt ut, og skal være plassert sentralt på kommandobroen slik at det sikres at signalene øyeblikkelig mottas av besetningen.
The alarm system shall be such as to indicate if any fault occurs in the system. 
Alarmsystemet skal være slik konstruert at det viser om det oppstår noen feil i systemet.
Any section of sprinklers shall not serve more than two decks and shall not be situated in more than one main vertical zone, unless it can be demonstrated that arrangements with a section of sprinklers serving more than two decks or situated in more than one main vertical zone will not reduce the protection of the ship against fire. 
Ingen seksjon av sprinklerhoder skal betjene mer enn to dekk eller være plassert i mer enn én vertikal hovedsone, med mindre det kan påvises at innretninger med en seksjon av sprinklerhoder som betjener mer enn to dekk eller er plassert i mer enn én vertikal hovedsone, ikke vil redusere skipets brannvern.
Each section of sprinklers shall be capable of being isolated by one stop valve only. 
Hver seksjon av sprinklerhoder skal kunne isoleres med bare en stoppventil.
The stop valve in each section shall be readily accessible and its location shall be clearly and permanently indicated. 
Stoppventilen i hver seksjon skal være lett tilgjengelig, og det skal være tydelig og permanent angitt hvor den befinner seg.
Means shall be provided to prevent the operation of the stop valves by any unauthorised person. 
Det skal finnes midler til å hindre at stoppventilen betjenes av uvedkommende.
A gauge indicating the pressure in the system shall be provided at each section stop valve and at a central station. 
Ved hver seksjons stoppventil og ved en sentralstasjon skal det finnes et manometer som viser trykket i systemet.
The sprinklers shall be resistant to corrosion by marine atmosphere. 
Sprinklerhodene skal være korrosjonsbestandige i sjøluft.
In accommodation and service spaces the sprinklers shall come into operation within the temperature range from 68 to 79 °C, except that in locations such as drying rooms, where high ambient temperatures might be expected, the operating temperature may be increased by not more than 30 °C above the maximum deckhead temperature. 
I rom i innredningen og arbeidsrom skal sprinklerhodene tre i funksjon i temperaturintervallet mellom 68 °C og 79 °C. På steder som tørkerom, der høye omgivelsestemperaturer kan forventes, kan temperaturen som utløser sprinklerhodene, likevel økes til ikke mer enn 30 °C over høyeste temperatur oppunder dekk.
A list or plan shall be displayed at each indicating unit showing the spaces covered and the location of the zone in respect of each section. 
Ved hver kontrolltavle skal det være oppslått en liste eller en tegning som viser de rom som dekkes og områdets beliggenhet i forhold til hver seksjon.
Suitable instructions for testing and maintenance shall be available. 
Det skal finnes egnede instrukser for prøving og vedlikehold.
Sprinklers shall be placed in an overhead position and spaced in a suitable pattern to maintain an average application rate of not less than 5 litres/m 2 per minute over the nominal area covered by the sprinklers. 
Sprinklerhodene skal være plassert over hodehøyde og spredt i et passende mønster slik at de gir en gjennomsnittlig vanntilførsel på minst 5 liter/m² per minutt over det nominelle området som dekkes av sprinklersystemet.
Sprinklers shall be placed as clear as possible of beams or other objects likely to obstruct the projections of water and in such positions that combustible material in the space will be well sprayed. 
Sprinklerhodene skal være plassert så godt som mulig klar av bjelker og andre gjenstander som vil kunne hindre spredningen av vann, og på en slik måte at brennbart materiale i rommet blir godt oversprøytet.
A pressure tank having a volume equal to at least twice that of the charge of water specified in this paragraph shall be provided. 
Det skal finnes en trykktank med et volum som tilsvarer minst det dobbelte av den vannmengde som er fastsatt i dette nummer.
The tank shall contain a standing charge of fresh water, equivalent to the amount of water which would be discharged in one minute by the pump referred to in paragraph .12, and the arrangements shall provide for maintaining an air pressure in the tank such as to ensure that where the standing charge of fresh water in the tank has been used the pressure will be not less than the working pressure of the sprinkler, plus the pressure exerted by a head of water measured from the bottom of the tank to the highest sprinkler in the system. 
Tanken skal være permanent fylt med et kvantum ferskvann tilsvarende den vannmengde som tømmes ut på ett minutt av pumpen nevnt i nr. .12, og innretningen skal sørge for at det opprettholdes et slikt lufttrykk i tanken at dette, når det permanente ferskvannskvantumet i tanken er brukt, ikke blir mindre enn sprinklerhodenes arbeidstrykk, pluss det trykk som tilsvarer vannhøyden målt fra tankbunnen til det høyeste sprinklerhodet i systemet.
Suitable means of replenishing the air under pressure and of replenishing the fresh water charge in the tank shall be provided. 
Det skal finnes egnede midler til påfylling av luften under trykk og påfylling av ferskvannskvantumet i tanken.
A glass gauge shall be provided to indicate the correct level of the water in the tank. 
Det skal finnes et måleglass som viser riktig nivå for vannet i tanken.
Means shall be provided to prevent the passage of seawater into the tank. 
Det skal finnes midler til å hindre at sjøvann kommer inn i tanken.
The pressure tank shall be fitted with an efficient relief valve and a pressure gauge. 
Trykktanken skal være utstyrt med en effektiv sikkerhetsventil og trykkmåler.
Stop valves or cocks shall be provided at each of the gauge connections. 
Stoppventiler eller kraner skal være montert ved hver trykkmålerforbindelse.
An independent power pump shall be provided solely for the purpose of continuing automatically the discharge of water from the sprinklers. 
Det skal finnes en uavhengig drevet pumpe som utelukkende skal ha til oppgave å fortsette automatisk spredning av vann fra sprinklerhodene.
The pump shall be brought into action automatically by the pressure drop in the system before the standing fresh water charge in the pressure tank is completely exhausted. 
Pumpen skal automatisk settes i gang av trykkfallet i systemet før det permanente ferskvannskvantumet i trykktanken er fullstendig oppbrukt.
The pump and the piping system shall be capable of maintaining the necessary pressure at the level of the highest sprinkler to ensure a continuous output of water sufficient for the simultaneous coverage of a minimum area of 280 m 2 at the application rate specified in paragraph .8. 
Pumpen og rørledningssystemet skal kunne opprettholde det nødvendige trykk på nivå med høyeste sprinklerhode for å sikre en kontinuerlig vannutstrømming som er tilstrekkelig til samtidig å dekke et minsteareal på 280 m² med den leveringshastighet som er fastsatt i punkt .8.
The pump shall have fitted on the delivery side a test valve with a short open-ended discharge pipe. 
På pumpens leveringsside skal det være montert en prøvingsventil med et kort uttømmingsrør som er åpent i enden.
The effective area through the valve and the pipe shall be adequate to permit the release of the required pump output while maintaining the pressure in the system specified in paragraph .9. 
Det effektive areal gjennom ventilen og røret skal være tilstrekkelig stort til å frigjøre den vannmengde som det er påbudt at pumpen skal kunne levere mens trykket i systemet fastsatt i nr. .9 opprettholdes.
The sea inlet to the pump shall wherever possible be in the space containing the pump and shall be so arranged that when the ship is afloat it will not be necessary to shut off the supply of seawater to the pump for any purpose other than the inspection or repair of the pump. 
Sjøinntaket til pumpen skal, når det er mulig, være i samme rom som pumpen og skal være slik innrettet at det når skipet flyter, ikke er nødvendig å stenge sjøvannstilførselen til pumpen for andre formål enn inspeksjon eller reparasjon av pumpen.
The sprinkler pump and tank shall be situated in a position reasonably remote from any machinery space and shall not be situated in any space required to be protected by the sprinkler system. 
Pumpen og tanken for sprinklersystemet skal være plassert i rimelig avstand fra ethvert maskinrom og skal ikke være plassert i noe rom som beskyttes av sprinklersystemet.
There shall be not less than two sources of power supply for the seawater pump and automatic alarm and detection system. 
Det skal finnes minst to kraftkilder for sjøvannspumpen og det automatiske brannalarm- og branndeteksjonssystemet.
Where the sources of power for the pump are electrical, these shall be a main generator and an emergency source of power. 
Når pumpens kraftkilder er elektriske, skal disse bestå av en hovedgenerator og en nødkraftkilde.
One supply for the pump shall be taken from the main switchboard, and one from the emergency switchboard by separate feeders reserved solely for that purpose. 
En kraftforsyning til pumpen skal tas ut fra hovedtavlen, og en skal tas fra nødtavlen med separate tilførselsledninger som er reservert utelukkende for dette formål.
The feeders shall be so arranged as to avoid galleys, machinery spaces and other enclosed spaces of high fire risk except in so far as it is necessary to reach the appropriate switchboards, and shall be run to an automatic changeover switch situated near the sprinkler pump. 
Tilførselsledningene skal være slik innrettet at de unngår bysser, maskinrom og andre innelukkede rom med stor brannfare, med mindre det er nødvendig for å nå de riktige fordelingstavlene, og skal være ført til en automatisk vendebryter plassert nær sprinklerpumpen.
This switch shall permit the supply of power from the main switchboard so long as a supply is available therefrom, and to be so designed that upon failure of that supply it will automatically change over to the supply from the emergency switchboard. 
Bryteren skal besørge kraftforsyning fra hovedtavlen så lenge det kan skaffes kraft derfra, og skal være slik konstruert at dersom denne kraftforsyningen svikter, vil den automatisk kople over til kraftforsyning fra nødtavlen.
The switches on the main switchboard and the emergency switchboard shall be clearly labelled and normally kept closed. 
Bryterne på hovedtavlen og nødtavlen skal være tydelig merket, og normalt skal de være innkoplet.
No other switch shall be permitted in the feeders concerned. 
Ingen andre brytere skal være tillatt i de aktuelle tilførselsledningene.
One of the sources of power supply for the alarm and detection system shall be an emergency source. 
En av kraftkildene til alarm- og deteksjonssystemet skal være en nødkraftkilde.
Where one of the sources of power for the pump is an internal combustion engine it shall, in addition to complying with the provisions of paragraph .15, be so situated that a fire in any protected space will not affect the air supply to the machinery. 
Når en av kraftkildene til pumpen er en forbrenningsmotor, skal den i tillegg til å oppfylle bestemmelsene i nr. .15, være slik plassert at en brann i et hvilket som helst beskyttet rom ikke vil påvirke lufttilførselen til maskineriet.
A test valve shall be provided for testing the automatic alarm for each section of sprinklers by a discharge of water equivalent to the operation of one sprinkler. 
Det skal finnes en prøvingsventil for prøving av den automatiske alarmen for hver seksjon av sprinklerhoder ved uttømming av en vannmengde som svarer til drift av ett sprinklerhode.
The test valve for each section shall be situated near the stop valve for that section. 
Prøvingsventilen for hver seksjon skal være plassert nær stoppventilen for vedkommende seksjon.
Means shall be provided for testing the automatic operation of the pump on reduction of pressure in the system. 
Det skal finnes midler til å prøve at pumpen virker automatisk ved reduksjon av trykket i systemet.
Switches shall be provided at one of the indicating positions referred to in paragraph .2 which will enable the alarm and the indicators for each section of sprinklers to be tested. 
På en av de kontrolltavler som er nevnt i nr. .2 skal det være montert brytere som vil gjøre det mulig å prøve alarmen og indikatorene for hver seksjon av sprinklerhoder.
At least 6 spare sprinkler heads shall be provided for each section. 
Det skal finnes minst seks reservesprinklerhoder for hver seksjon.
The automatic sprinkler, fire detection and fire alarm systems shall be of an approved type, complying with the provisions of the Fire Safety System Code. 
De automatiske sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystemene skal være av godkjent type, og i samsvar med bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem».
For new C and D class ships of less than 40 metres in length and with a total protected area of less than 280 m 2 the Administration may specify the appropriate area for sizing of pumps and alternative components. 
For nye skip i klasse C og D med lengde mindre enn 40 meter og med et samlet beskyttet område på mindre enn 280 m 2 kan flaggstatens myndighet angi egnet område for størrelse på pumper og alternative komponenter.
Any required fixed fire detection and fire alarm system with manually operated call points shall be capable of immediate operation at all times. 
Ethvert påbudt fast branndeteksjons- og brannalarmsystem med manuelle brannmeldere skal kunne settes i gang øyeblikkelig til enhver tid.
Power supplies and electric circuits necessary for the operation of the system shall be monitored for loss of power or fault conditions as appropriate. 
Krafttilførsel og elektriske kretser som er nødvendig for drift av systemet, skal ha overvåkning for tap av kraft eller eventuelt for feiltilstander.
Occurrence of a fault condition shall initiate a visual and audible fault signal at the control panel which shall be distinct from a fire signal. 
Oppstått feiltilstand skal sette i gang et optisk og akustisk feilsignal, som skal være tydelig forskjellig fra et brannsignal, på kontrollpanelet.
There shall be not less than two sources of power supply for the electrical equipment used in the operation of the fire detection and fire alarm system, one of which shall be an emergency source. 
Det skal finnes minst to kraftkilder til det elektriske utstyret som brukes til drift av branndeteksjons- og brannalarmsystemet, og en av disse skal være en nødkraftkilde.
The supply shall be provided by separate feeders reserved solely for that purpose. 
Krafttilførselen skal skje gjennom særskilte tilførselsledninger som er reservert utelukkende til dette formålet.
Such feeders shall run to an automatic changeover switch situated in or adjacent to the control panel for the fire detection system. 
Slike tilførselsledninger skal gå til en automatisk vendebryter plassert i eller i nærheten av kontrollpanelet for branndeteksjonssystemet.
Detectors and manually operated call points shall be grouped into sections. 
Detektorer og manuelle brannmeldere skal være gruppert i seksjoner.
The activation of any detector or manually operated call point shall initiate a visual and audible fire signal at the control panel and indicating units. 
Aktivering av detektorer eller manuelle brannmeldere skal sette i gang et optisk og akustisk brannsignal på kontrollpanelet og ved indikatorene.
If the signals have not received attention within 2 minutes an audible alarm shall be automatically sounded throughout the crew accommodation and service spaces, control stations and machinery spaces. 
Dersom det ikke er reagert på signalene innen to minutter, skal det automatisk gis akustisk alarm i hele besetningsinnredningen og arbeidsrom, kontrollstasjoner og maskinrom.