natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For space heaters, the technical documentation referred to in Article 3(1)(c) shall include: 
For anlegg for romoppvarming skal den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav c), omfatte følgende:
the name and address of the supplier; 
Leverandørens navn og adresse.
a description of the space heater model sufficient for its unambiguous identification; 
En beskrivelse av modellen av anlegget for romoppvarming som er tilstrekkelig til at den entydig kan identifiseres.
the identification and signature of the person empowered to bind the supplier; 
Navnet og underskriften til den personen som har fullmakt til å tegne for leverandøren.
technical parameters: 
Tekniske parametrer:
for boiler space heaters and cogeneration space heaters, the technical parameters set out in Table 7, measured and calculated in accordance with Annex VII; 
for kjelanlegg for romoppvarming og kraftvarmeanlegg for romoppvarming: de tekniske parametrene i tabell 7, målt og beregnet i samsvar med vedlegg VII,
for heat pump space heaters, the technical parameters set out in Table 8, measured and calculated in accordance with Annex VII; 
for varmepumpeanlegg for romoppvarming, de tekniske parametrene i tabell 8, målt og beregnet i samsvar med vedlegg VII,
for heat pump space heaters where the information relating to a specific model comprising a combination of indoor and outdoor units has been obtained by calculation on the basis of design and/or extrapolation from other combinations, the details of such calculations and/or extrapolations, and of any tests undertaken to verify the accuracy of the calculations, including details of the mathematical model for calculating the performance of such combinations and details of the measurements taken to verify this model; 
for varmepumpeanlegg for romoppvarming, der opplysningene om en bestemt modell der en kombinasjon av inne- og uteenheter er beregnet ut fra utformingen og/eller ved ekstrapolering fra andre kombinasjoner: nærmere opplysninger om disse beregningene og/eller ekstrapoleringene samt om eventuelle prøvinger som er gjort for å kontrollere nøyaktigheten av beregningene (herunder nærmere opplysninger om den matematiske modellen for å beregne kombinasjonenes ytelser og om målinger som er utført for å kontrollere modellen).
any specific precautions that shall be taken when the space heater is assembled, installed or maintained. 
Eventuelle særlige forholdsregler som skal treffes ved montering, installering eller vedlikehold av anlegget for romoppvarming.
For combination heaters, the technical documentation referred to in Article 3(2)(c) shall include: 
For anlegg for rom- og tappevannoppvarming skal den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav c), omfatte følgende:
a description of the combination heater model sufficient for its unambiguous identification; 
En beskrivelse av modellen av anlegget for rom- og tappevannoppvarming som er tilstrekkelig til at den entydig kan identifiseres.
for boiler combination heaters, the technical parameters set out in Table 7, measured and calculated in accordance with Annex VII; 
for kjelanlegg for rom- og tappevannoppvarming: de tekniske parametrene i tabell 7, målt og beregnet i samsvar med vedlegg VII,
for heat pump combination heaters, the technical parameters set out in Table 8, measured and calculated in accordance with Annex VII; 
for varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming: de tekniske parametrene i tabell 8, målt og beregnet i samsvar med vedlegg VII,
for heat pump combination heaters where the information relating to a specific model comprising a combination of indoor and outdoor units has been obtained by calculation on the basis of design and/or extrapolation from other combinations, the details of such calculations and/or extrapolations, and of any tests undertaken to verify the accuracy of the calculations, including details of the mathematical model for calculating the performance of such combinations and details of the measurements taken to verify this model; 
for varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming, der opplysningene om en bestemt modell der en kombinasjon av inne- og uteenheter er beregnet ut fra utformingen og/eller ved ekstrapolering fra andre kombinasjoner: nærmere opplysninger om disse beregningene og/eller ekstrapoleringene samt om eventuelle prøvinger som er gjort for å kontrollere nøyaktigheten av beregningene (herunder nærmere opplysninger om den matematiske modellen for å beregne kombinasjonenes ytelser og om målinger som er utført for å kontrollere modellen).
any specific precautions that shall be taken when the combination heater is assembled, installed or maintained. 
Eventuelle særlige forholdsregler som skal treffes ved montering, installering eller vedlikehold av anlegget for rom- og tappevannoppvarming.
Technical parameters for boiler space heaters, boiler combination heaters and cogeneration space heaters 
Tekniske parametrer for kjelanlegg for romoppvarming, kjelanlegg for rom- og tappevannoppvarming og kraftvarmeanlegg for romoppvarming
[information identifying the model(s) to which the information relates] 
[Opplysninger som identifiserer den modellen eller de modellene som opplysningene gjelder]
Condensing boiler: 
Kondenserende kjel:
Low-temperature(**) boiler: 
Lavtemperaturkjel(**):
B11 boiler: 
B11-kjel:
Cogeneration space heater: 
Kraftvarmeanlegg for romoppvarming
If yes, equipped with a supplementary heater: 
Dersom svaret er ja, utstyrt med supplerende varmeanlegg:
Rated heat output 
Nominell varmeavgivning
For boiler space heaters and boiler combination heaters: 
For kjelanlegg for romoppvarming og kjelanlegg for rom- og tappevannoppvarming:
Useful heat output 
Nyttbar varmeavgivning
Useful efficiency 
Driftsvirkningsgrad
At rated heat output and high-temperature regime(*) 
Ved nominell varmeavgivning og høytemperaturdrift(*)
At 30 % of rated heat output and low-temperature regime (**) 
Ved 30 % nominell varmeavgivning og lavtemperaturdrift (**)
At 30 % of rated heat output and low-temperature regime(**) 
Ved 30 % nominell varmeavgivning og lavtemperaturdrift(**)
At rated heat output of cogeneration space heater with supplementary heater disabled 
Ved nominell varmeavgivning for kraftvarmeanlegg for romoppvarming med deaktivert supplerende varmeanlegg
P CHP100 +Sup0 
P CHP100 +Sup0
η CHP100 +Sup0 
η CHP100 +Sup0
At rated heat output of cogeneration space heater with supplementary heater enabled 
Ved nominell varmeavgivning for kraftvarmeanlegg for romoppvarming med aktivert supplerende varmeanlegg
P CHP100 +Sup100 
P CHP100 +Sup100
η CHP100 +Sup100 
η CHP100 +Sup100
Electrical efficiency 
Elektrisitetseffektivitet
Supplementary heater 
Supplerende varmeanlegg
η el,CHP100 +Sup0 
η el,CHP100 +Sup0
η el,CHP100 +Sup100 
η el,CHP100 +Sup100
Type of energy input 
Type tilført energi
Other items 
Andre poster
At full load 
Ved full belastning
At part load 
Ved delbelastning
Ignition burner power consumption 
Tennbrennerens effektforbruk
Q HE 
Q HE
kWh or GJ 
kWh eller GJ
Sound power level, indoors 
Lydeffektnivå, inne
Declared load profile 
Opplyst forbruksprofil
Annual electricity consumption 
Årlig elektrisitetsforbruk
Annual fuel consumption 
Årlig brenselforbruk
AFC 
AFC
GJ 
GJ
Name and address of the supplier. 
Leverandørens navn og adresse.
High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet. 
Med høytemperaturdrift menes 60 °C returtemperatur ved varmeanleggets innløp og en innløpstemperatur på 80 °C ved varmeanleggets utløp.
Low temperature means for condensing boilers 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet). 
Med lavtemperaturdrift menes for kondenserende kjeler en returtemperatur på 30 °C, for lavtemperaturkjeler 37 °C og for andre varmeanlegg 50 °C (ved varmeanleggets innløp).
Technical parameters for heat pump space heaters and heat pump combination heaters 
Tekniske parametrer for varmepumpeanlegg for romoppvarming og varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming
Air-to-water heat pump: 
Luft-til-vann-varmepumpe:
Water-to-water heat pump: 
Vann-til-vann-varmepumpe:
Brine-to-water heat pump: 
Saltvann-til-vann-varmepumpe:
Equipped with a supplementary heater: 
Utstyrt med supplerende varmeanlegg:
Heat pump combination heater: 
Varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming
Parameters shall be declared for medium-temperature application, except for low-temperature heat pumps. 
Parametrer skal angis for middelstemperaturbruk, unntatt for lavtemperaturvarmepumper.
For low-temperature heat pumps, parameters shall be declared for low-temperature application. 
For lavtemperaturvarmepumper skal parametrene angis for lavtemperaturbruk.
Parameters shall be declared for average, colder and warmer climate conditions. 
Parametrene skal angis for gjennomsnittlige, kaldere eller varmere klimaforhold.
Rated heat output (*) 
Nominell varmeavgivning (*)
Declared capacity for heating for part load at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T j 
Opplyst oppvarmingskapasitet for delbelastning ved innetemperatur på 20 °C og utetemperatur på T j
Declared coefficient of performance or primary energy ratio for part load at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T j 
Fastsatt effektfaktor eller effektfaktor for primærenergi for delbelastning ved innetemperatur på 20 °C og utetemperatur på T j
T j = – 7 °C 
T j = – 7 °C
T j = + 2 °C 
T j = + 2 °C
For air-to-water heat pumps: 
For luft-til-vann-varmepumper:
T j = – 15 °C (if TOL < – 20 °C) 
T j = – 15 °C (dersom TOL < – 20 °C)
Cycling interval capacity for heating 
Oppvarmingseffektivitet i syklusintervallet
Degradation co-efficient(**) 
Koeffisient for effektivitetstap(**)
Heating water operating limit temperature 
Oppvarmingsvannets temperaturgrense for drift
Power consumption in modes other than active mode 
Effektforbruk i andre tilstander enn aktiv tilstand
Off mode 
Avslått tilstand
Rated heat output(**) 
Nominell varmeavgivning(**)
Crankcase heater mode 
Drift med veivakseloppvarming
Capacity control 
Kapasitetskontroll
Rated air flow rate, outdoors 
Nominell luftmengde, ute
Sound power level, indoors/outdoors 
Lydeffektnivå, inne/ute
x / x 
x / x
For water- or brine-to-water heat pumps: 
For vann- eller saltvann-til-vann-varmepumper:
Rated brine or water flow rate, outdoor heat exchanger 
Nominell saltvann- eller vannmengdestrøm, varmeveksler, ute
For heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the rated heat output Prated is equal to the design load for heating Pdesignh , and the rated heat output of a supplementary heater Psup is equal to the supplementary capacity for heating sup(Tj) . 
For varmepumpeanlegg for romoppvarming og varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming er den nominelle varmeavgivningen Prated lik den dimensjonerende belastningen for oppvarming Pdesignh ; og den nominelle varmeavgivningen for et supplerende varmeanlegg Psup er lik den supplerende oppvarmingskapasiteten sup(Tj) .
If Cdh is not determined by measurement then the default degradation coefficient is Cdh = 0,9. 
Dersom Cdh ikke bestemmes ved måling, er koeffisienten for effektivitetstap som standard Cdh = 0,9.
For temperature controls, the technical documentation referred to in Article 3(3)(b) shall include: 
For temperaturregulatorer skal den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 3 nr. 3 bokstav b), omfatte følgende:
a description of the temperature control model sufficient for its unambiguous identification; 
En beskrivelse av temperaturregulatormodellen som er tilstrekkelig til at den entydig kan identifiseres.
the contribution of the temperature control to seasonal space heating energy efficiency in %, rounded to one decimal place; 
temperaturregulatorens bidrag til den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming i %, avrundet til én desimal.
any specific precautions that shall be taken when the temperature control is assembled, installed or maintained. 
Eventuelle særlige forholdsregler som skal treffes ved montering, installering eller vedlikehold av temperaturregulatoren.
For solar devices, the technical documentation referred to in Article 3(4)(b) shall include: 
For solvarmeinnretninger skal den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 3 nr. 4 bokstav b), omfatte følgende:
a description of the solar device model sufficient for its unambiguous identification; 
En beskrivelse av solvarmeinnretningsmodellen som er tilstrekkelig til at den entydig kan identifiseres.
technical parameters (for pumps in the collector loop if applicable): 
Tekniske parametrer (for pumper i solfangerkretsen dersom det er relevant:)
the collector aperture area A sol in m 2 , to two decimal places; 
solfangerens transparente areal A sol i m 2 , avrundet til to desimaler,
the collector efficiency η col in %, rounded to the nearest integer; 
solfangerens effektivitet η col i %, avrundet til nærmeste hele tall,
the energy efficiency class of the solar hot water storage tank, determined in accordance with point 3 of Annex II; 
den soloppvarmede varmtvannsbeholderens energieffektivitetsklasse, fastsatt i samsvar med vedlegg II nr. 3,
the standing loss S of the solar hot water storage tank in W, rounded to the nearest integer; 
den soloppvarmede varmtvannsbeholderens stillstandstap S i W, avrundet til nærmeste hele tall,
the storage volume V of the solar hot water storage tank in litres and m 3 ; 
den soloppvarmede varmtvannsbeholderens lagringsvolum V i liter og m 3 ,
the annual non-solar heat contribution Q nonsol in kWh in terms of primary energy for electricity and/or in kWh in terms of GCV for fuels, for the load profiles M, L, XL and XXL under average climate conditions, rounded to the nearest integer; 
det årlige varmetilskuddet fra andre kilder enn solen Q nonsol i kWh primærenergi for elektrisitet og/eller i kWh på grunnlag av PCS for brensler for forbruksprofil M, L, XL og XXL ved gjennomsnittlige klimaforhold, avrundet til nærmeste hele tall.
the pump power consumption solpump in W, rounded to the nearest integer; 
pumpens effektforbruk solpump i W, avrundet til nærmeste hele tall,
the standby power consumption solstandby in W, to two decimal places; 
effektforbruket i hviletilstand solstandby i W, avrundet til to desimaler,
the annual auxiliary electricity consumption Q aux in kWh in terms of final energy, rounded to the nearest integer; 
det årlige forbruket av tilleggselektrisitet Q aux i kWh sluttenergi, avrundet til nærmeste hele tall.
any specific precautions that shall be taken when the solar device is assembled, installed or maintained. 
Eventuelle særlige forholdsregler som skal treffes ved montering, installering eller vedlikehold av solvarmeinnretningen.
For packages of space heater, temperature control and solar device, the technical documentation referred to in Article 3(5)(c) shall include: 
For pakker med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning skal den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 3 nr. 5 bokstav c), omfatte følgende:
a description of the package of space heater, temperature control and solar device model sufficient for its unambiguous identification; 
En beskrivelse av modellen av pakken med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning som er tilstrekkelig til at den entydig kan identifiseres.
the seasonal space heating energy efficiency in %, rounded to the nearest integer; 
den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming i %, avrundet til nærmeste hele tall,
the technical parameters set out in points 1, 3 and 4 of this Annex; 
de tekniske parametrene som er angitt i nr. 1, 3 og 4 i dette vedlegg.
any specific precautions that shall be taken when the package of space heater, temperature control and solar device is assembled, installed or maintained. 
Eventuelle særlige forholdsregler som skal treffes ved montering, installering eller vedlikehold av pakken med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning.
For packages of combination heater, temperature control and solar device, the technical documentation referred to in Article 3(6)(c) shall include: 
For pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning skal den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 3 nr. 6 bokstav c), omfatte følgende:
a description of the package of combination heater, temperature control and solar device model sufficient for its unambiguous identification; 
En beskrivelse av modellen av pakken med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning som er tilstrekkelig til at den entydig kan identifiseres.
the seasonal space heating energy efficiency and water heating energy efficiency in %, rounded to the nearest integer; 
den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming og energieffektiviteten ved vannoppvarming i %, avrundet til nærmeste hele tall,
any specific precautions that shall be taken when the package of combination heater, temperature control and solar device is assembled, installed or maintained. 
Eventuelle særlige forholdsregler som skal treffes ved montering, installering eller vedlikehold av pakken med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning.
Information to be provided in cases where end-users cannot be expected to see the product displayed 
Opplysninger som skal framlegges når det ikke kan forventes at sluttbrukeren kan se produktet utstilt
The information referred to in Article 4(1)(b) shall be provided in the following order: 
Opplysningene nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), skal angis i følgende rekkefølge:
the rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater, in kW, rounded to the nearest integer (for heat pump space heaters, under average climate conditions); 
Den nominelle varmeavgivningen, herunder den nominelle varmeavgivningen for eventuelle supplerende varmeanlegg, i kW, avrundet til nærmeste hele tall (for varmepumpeanlegg for romoppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold).
the seasonal space heating energy efficiency in %, rounded to the nearest integer and calculated in accordance with points 3 and 4 of Annex VII (for heat pump space heaters, under average climate conditions); 
Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming i %, avrundet til nærmeste hele tall og beregnet i samsvar med vedlegg VII nr. 3 og 4 (for varmepumpeanlegg for romoppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold).
the annual energy consumption in kWh in terms of final energy and/or in GJ in terms of GCV , rounded to the nearest integer and calculated in accordance with points 3 and 4 of Annex VII (for heat pump space heaters, under average climate conditions); 
Det årlige energiforbruket i kWh sluttenergi og/eller i GJ på grunnlag av PCS , avrundet til nærmeste hele tall og beregnet i samsvar med vedlegg VII nr. 3 og 4 (for varmepumpeanlegg for romoppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold).
the sound power level L WA , outdoors, in dB, rounded to the nearest integer; 
Lydeffektnivået L WA ute, i dB, avrundet til nærmeste hele tall.
in addition, for low-temperature heat pumps: 
Dessuten, for lavtemperaturvarmepumper:
an indication that the low-temperature heat pump is only suitable for low-temperature application; 
En angivelse av at lavtemperaturvarmepumpen er egnet bare til lavtemperaturbruk.
The size and font in which the information referred in point 1.1 is printed or shown shall be legible. 
Størrelsen og skrifttypen som brukes i trykkingen av opplysningene nevnt i nr. 1.1, skal være lett å lese.
for space heating, the medium-temperature application; for water heating, the declared load profile, expressed as the appropriate letter and typical usage in accordance with Table 15 of Annex VII; 
For romoppvarming, middelstemperaturbruk. For vannoppvarming, den opplyste forbruksprofilen i form av den relevante bokstaven og den typiske bruken i samsvar med tabell 15 i vedlegg VII.
the rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater, in kW, rounded to the nearest integer (for heat pump combination heaters, under average climate conditions); 
Den nominelle varmeavgivningen, herunder den nominelle varmeavgivningen for eventuelle supplerende varmeanlegg, i kW, avrundet til nærmeste hele tall (for varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming, ved gjennomsnittlige klimaforhold).
for space heating, the annual energy consumption in kWh in terms of final energy and/or in GJ in terms of GCV , rounded to the nearest integer and calculated in accordance with points 3 and 4 of Annex VII (for heat pump combination heaters, under average climate conditions); for water heating, the annual electricity consumption in kWh in terms of final energy and/or the annual fuel consumption in GJ in terms of GCV , rounded to the nearest integer and calculated in accordance with point 5 of Annex VII (for heat pump combination heaters, under average climate conditions); 
For romoppvarming, det årlige energiforbruket i kWh sluttenergi og/eller i GJ på grunnlag av PCS , avrundet til nærmeste hele tall og beregnet i samsvar med vedlegg VII nr. 3 og 4 (for varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming, ved gjennomsnittlige klimaforhold). For vannoppvarming, det årlige elektrisitetsforbruket i kWh sluttenergi og/eller det årlige brenselforbruket i GJ på grunnlag av PCS , avrundet til nærmeste hele tall og beregnet i samsvar med vedlegg VII nr. 5 (for varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming, ved gjennomsnittlige klimaforhold).
the seasonal space heating energy efficiency in %, rounded to the nearest integer and calculated in accordance with points 3 and 4 of Annex VII (for heat pump combination heaters, under average climate conditions); the water heating energy efficiency in %, rounded to the nearest integer and calculated in accordance with point 5 of Annex VII (for heat pump combination heaters, under average climate conditions); 
Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming i %, avrundet til nærmeste hele tall og beregnet i samsvar med vedlegg VII nr. 3 og 4 (for varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming, ved gjennomsnittlige klimaforhold). Energieffektiviteten ved vannoppvarming i %, avrundet til nærmeste hele tall og beregnet i samsvar med vedlegg VII nr. 5 (for varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming, ved gjennomsnittlige klimaforhold).
The size and font in which the information referred in point 2.1 is printed or shown shall be legible. 
Størrelsen og skrifttypen som brukes i trykkingen av opplysningene nevnt i nr. 2.1, skal være lett å lese.
the seasonal space heating energy efficiency in %, rounded to the nearest integer; 
Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming i %, avrundet til nærmeste hele tall.
the elements set out in Figure 1, Figure 2, Figure 3 and Figure 4, respectively, of Annex IV. 
De elementene som er angitt i henholdsvis figur 1, figur 2, figur 3 og figur 4 i vedlegg IV.
The size and font in which the information referred in point 3.1 is printed or shown shall be legible. 
Størrelsen og skrifttypen som brukes i trykkingen av opplysningene nevnt i nr. 3.1, skal være lett å lese.
the seasonal space heating energy efficiency and the water heating energy efficiency in %, rounded to the nearest integer; 
Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming og energieffektiviteten ved vannoppvarming i %, avrundet til nærmeste hele tall.
the elements set out in Figure 1 and Figure 3, respectively, of Annex IV; 
De elementene som er angitt i henholdsvis figur 1 og figur 3 i vedlegg IV.
the elements set out in Figure 5 of Annex IV. 
De elementene som er angitt i figur 5 i vedlegg IV.
The size and font in which the information referred in point 4.1 is printed or shown shall be legible. 
Størrelsen og skrifttypen som brukes i trykkingen av opplysningene nevnt i nr. 4.1, skal være lett å lese.