natgillin/translations-raw huggingface dataset:
100 to 300 MWth 
100 300 MWth
Biomass 
Biomasse
General case 
Faste brensler generelt
(1) Except in the case of the “Outermost Regions” where 850 to 200 mg/Nm3 (linear decrease) shall apply. 
( 1 ) Bortsett fra i de «mest fjerntliggende regioner», der grenseverdiene 850–200 mg/Nm 3 (lineær reduksjon) skal anvendes.
Where the emission limit values above cannot be met due to the characteristics of the fuel, installations shall achieve 300 mg/Nm3 SO2, or a rate of desulphurisation of at least 92 % shall be achieved in the case of plants with a rated thermal input of less than or equal to 300 MWth and in the case of plants with a rated thermal input greater than 300 MWth a rate of desulphurisation of at least 95 % together with a maximum permissible emission limit value of 400 mg/Nm3 shall apply. 
I de tilfeller der utslippsgrenseverdiene foran ikke kan oppfylles på grunn av brenslets egenskaper, skal anleggene oppnå 300 mg/Nm 3 SO 2 , eller en avsvovlingseffektivitet på minst 92 % når det gjelder anlegg med en nominell termisk effekt som er mindre enn eller lik 300 MWt, og når det gjelder anlegg med en nominell termisk effekt som er større enn 300 MWt, får en avsvovlingseffektivitet på minst 95 % sammen med en høyeste tillatte utslippsgrenseverdi på 400 mg/Nm 3 anvendelse.
Liquid fuels 
Flytende brensler
A. SO2 emission limit values expressed in mg/Nm3 (O2 content 3 %) to be applied by new and existing plants pursuant to Article 4(1) and 4(3), respectively: 
A. Utslippsgrenseverdier for SO 2 uttrykt i mg/Nm 3 (O 2 -innhold 3 %) som skal anvendes for nye og eksisterende anlegg i henhold til henholdsvis artikkel 4 nr. 1 og artikkel 4 nr. 3:
SO2 emission limit values expressed in mg/Nm3 (O2 content 3 %) to be applied by new plants pursuant to Article 4(2) with the exception of gas turbines 
Utslippsgrenseverdier for SO 2 uttrykt i mg/Nm 3 (O 2 -innhold 3 %) som skal anvendes for nye anlegg i henhold til artikkel 4 nr. 2, med unntak av gassturbiner.
400 to 200 (linear decrease) (1) 
400–200 (lineær reduksjon)( 1 )
(1) Except in the case of the ëOutermost Regionsí where 850 to 200 mg/Nm3 (linear decrease) shall apply. 
( 1 ) Bortsett fra i de «mest fjerntliggende regioner», der 850–200 mg/Nm 3 (lineær reduksjon) skal anvendes.
In the case of two installations with a rated thermal input of 250 MWth on Crete and Rhodos to be licensed before 31 December 2007 the emission limit value of 400 mg/Nm3 shall apply. 
For to anlegg med en nominell termisk effekt på 250 MWt på Kreta og Rhodos som skal gis tillatelse før 31. desember 2007, skal utslippsgrenseverdien på 400 mg/Nm 3 anvendes.
Gaseous fuels 
Gassformige brensler
Limit values (mg/Nm3) 
Grenseverdier (mg/Nm 3 )
Gaseous fuels in general 
Gassformige brensler generelt
Liquefied gas 
Flytende gass
Low calorific gases from gasification of refinery residues, coke oven gas, blast-furnace gas 
Gasser med lav brennverdi fra forgassing av raffinerirester, koksovngass , masovngass
Gas from gasification of coal 
Gass fra forgassing av kull
( 1 ) The Council will fix the emission limit values applicable to such gas at a later stage on the basis of proposals from the Commission to be made in the light of further technical experience. 
( 1 ) Rådet vil på et senere tidspunkt fastsette de utslippsgrenseverdiene som skal anvendes for slik gass på grunnlag av forslag fra Kommisjonen i lys av ytterligere teknisk erfaring.
B. SO2 emission limit values expressed in mg/Nm3 (O2 content 3 %) to be applied by new plants pursuant to Article 4(2): 
B. Utslippsgrenseverdier for SO 2 uttrykt i mg/Nm 3 (O 2 -innhold 3 %) som skal anvendes for nye anlegg i henhold til artikkel 4 nr. 2:
Low calorific gases from coke oven 
Gasser med lav brennverdi fra koksovn
Low caloric gases from blast furnace 
Gasser med lav brennverdi fra masovn
EMISSION LIMIT VALUES FOR NOX (MEASURED AS NO2) 
UTSLIPPSGRENSEVERDIER FOR NO X (MÅLT SOM NO 2 )
Determination of the total annual emissions of existing plants until and including 2003. 
Fastsettelse av samlede årlige utslipp fra eksisterende anlegg til og med 2003
Solid (2), (3): 
Faste brensler( 2 )( 3 ):
50 to 500 MWth: 
50–500 MWt
Liquid: 
Flytende brensler:
Gaseous: 
Gassformige brensler:
(1) Except in the case of the “Outermost Regions” where the following values shall apply: 
( 1 ) Bortsett fra i de «mest fjerntliggende regioner», der følgende verdier skal anvendes:
Solid in general: 
Faste brensler generelt:
Solid with < 10 % vol comps: 
Faste brensler med <10 % flyktige forbindelser:
risks of environmental accidents and impacts arising, or likely to arise, as consequences of incidents, accidents and potential emergency situations; 
risiko for miljøulykker og miljøvirkninger som vil eller sannsynligvis vil oppstå som følge av hendelser, ulykker og potensielle nødssituasjoner,
- in the case of plant licensed in accordance with Article 4(3)(a), be subject to a limit value for nitrogen oxide emissions (measured as NO2) of 600 mg/Nm³; 
– når det gjelder anlegg som er gitt tillatelse i samsvar med artikkel 4 nr. 3 bokstav a), være underlagt en grenseverdi for utslipp av nitrogenoksid (målt som NO 2 ) på 600 mg/Nm³;
- In the case of plant subject to a national plan under Article 4(6), have their contribution to the national plan assessed on the basis of a limit value of 600 mg/Nm3. 
– når det gjelder anlegg som er underlagt en nasjonal plan i henhold til artikkel 4 nr. 6, få sitt bidrag til den nasjonale planen vurdert på grunnlag av en grenseverdi på 600 mg/Nm 3 .
From 1 January 2016 such plants, which do not operate more than 1 500 hours a year (rolling average over a period of five years), shall be subject to a limit value for nitrogen oxide emissions (measured as NO2) of 450 mg/Nm3. 
Fra og med 1. januar 2016 skal anlegg som ikke er i drift i mer enn 1 500 timer per år (glidende gjennomsnitt over et tidsrom på fem år), være underlagt en grenseverdi for utslipp av nitrogenoksid (målt som NO 2 ) på 450 mg/Nm 3 .
(3) Until 1 January 2018 in the case of plants that in the 12 month period ending on 1 January 2001 operated on, and continue to operate on, solid fuels whose volatile content is less than 10 %, 1 200 mg/Nm3 shall apply. 
(3) Inntil 1. januar 2018 for anlegg som i den tolvmånedersperioden som ble avsluttet 1. januar 2001 ble drevet med, og fortsatt drives med, faste brensler med et flyktig innhold på mindre enn 10 %, skal 1 200 mg/Nm 3 anvendes.
NO x emission limit values expressed in mg/Nm3 to be applied by new plants pursuant to Article 4(2) with the exception of gas turbines 
Utslippsgrenseverdier for NO X uttrykt i mg/Nm 3 , som skal anvendes for nye anlegg i henhold til artikkel 4 nr. 2, med unntak av gassturbiner.
Solid fuels (O2 content 6 %) 
Faste brensler (O 2 -innhold 6 %)
Liquid fuels (O2 content 3 %) 
Flytende brensler (O 2 -innhold 3 %)
Gaseous fuels (O2 content 3 %) 
Gassformige brensler (O 2 -innhold 3 %)
Natural gas (note 1) 
Naturgass(merknad 1)
Other gases 
Andre gasser
Gas Turbines 
Gassturbiner
NOx emission limit values expressed in mg/Nm3 (O2 content 15 %) to be applied by a single gas turbine unit pursuant to Article 4(2) (the limit values apply only above 70 % load): 
Utslippsgrenseverdier for NO X uttrykt i mg/Nm 3 (O 2 -innhold 15 %), som skal anvendes for en enkelt gassturbinenhet i henhold til artikkel 4 nr. 2 (grenseverdiene anvendes bare ved en belastning på over 70 %):
> 50 MWth (thermal input at ISO conditions) 
> 50 MWt (termisk effekt under ISO-vilkår)
Natural gas (Note 1) 
Naturgass(merknad 1)
50 (Note 2) 
50 (merknad 2)
Liquid fuels (Note 3) 
Flytende brensler (merknad 3)
Gaseous fuels (other than natural gas) 
Gassformige brensler (andre enn naturgass)
Gas turbines for emergency use that operate less than 500 hours per year are excluded from these limit values. 
Gassturbiner til nødbruk som er i drift mindre enn 500 timer per år, er unntatt fra disse grenseverdiene.
The operator of such plants is required to submit each year to the competent authority a record of such used time. 
Driftsoperatøren av slike anlegg skal hvert år oversende en rapport om slik benyttet tid til vedkommende myndighet.
Natural gas is naturally occurring methane with not more than 20 % (by volume) of inerts and other constituents. 
Naturgass er naturlig forekommende metan med høyst 20 % (etter volum) inerte gasser og andre bestanddeler.
75 mg/Nm3 in the following cases, where the efficiency of the gas turbine is determined at ISO base load conditions: 
75 mg/Nm3 i følgende tilfeller, der effektiviteten til gassturbinen fastsettes under ISOs grunnleggende belastningsvilkår:
— gas turbines, used in combined heat and power systems having an overall efficiency greater than 75 %; 
— Gassturbiner benyttet i systemer for kombinert produksjon av varme og elektrisitet med en samlet effekt som er større enn 75 %,
— gas turbines used in combined cycle plants having an annual average overall electrical efficiency greater than 55 %; 
— gassturbiner benyttet i kraftvarmeverk med en årlig gjennomsnittlig samlet elektrisk effekt som er større enn 55 %, samt
— gas turbines for mechanical drives. 
— gassturbiner for mekaniske drev.
For single cycle gas turbines not falling into any of the above categories, but having an efficiency greater than 35 % - determined at ISO base load conditions - the emission limit value shall be 50*>ISO_7>ç/35 >ISO_1>where >ISO_7>ç >ISO_1>is the gas turbine efficiency expressed as a percentage (and at ISO base load conditions). 
For ett-trinns gassturbiner som ikke faller inn under noen av kategoriene foran, men som har en effekt som er større enn 35 % — fastsatt under ISOs grunnleggende belastningsvilkår — skal utslippsgrenseverdien være 50*? /35, der η er gassturbinens effektivitet uttrykt som en prosentandel (og ved ISOs grunnleggende belastningsvilka r).
This emission limit value only applies to gas turbines firing light and middle distillates. 
Denne utslippsgrenseverdien gjelder bare gassturbiner som fyres med lette destillater og mellomdestillater.
EMISSION LIMIT VALUES FOR DUST 
UTSLIPPSGRENSEVERDIER FOR STØV
A. Dust emission limit values expressed in mg/Nm3 (O2 content 6 % for solid fuels, 3 % for liquid and gaseous fuels) to be applied by new and existing plants pursuant to Article 4(1) and 4(3), respectively: 
A. Utslippsgrenseverdier for støv, uttrykt i mg/Nm 3 (O 2 -innhold 6 % for faste brensler, 3 % for flytende og gassformige brensler) som skal anvendes for nye og eksisterende anlegg i henhold til henholdsvis artikkel 4 nr. 1 og artikkel 4 nr. 3:
Rated thermal input (MW) 
Nominell termisk effekt (MW)
Emission limit values (mg/Nm 3 ) 
Utslippsgrenseverdier (mg/Nm 3 )
Liquid (1) 
Flytende brensler ( 1 )
all plants 
alle anlegg
5 as a rule 
5 generelt
10 for blast furnace gas 
10 for masovngass
50 for gases produced by the steel industry which can be used elsewhere 
50 for gasser produsert av jern- og stålindustrien som kan benyttes andre steder
(1) A limit value of 100 mg/Nm3 may be applied to plants with a rated thermal input of less than 500 MWth burning liquid fuel with an ash content of more than 0,06 %. 
( 1 ) En grenseverdi på 100 mg/Nm 3 kan anvendes på anlegg med en nominell termisk effekt som er mindre enn 500 MWt og som forbrenner flytende brensler med et askeinnhold på mer enn 0,06 %.
(2) A limit value of 100 mg/Nm3 may be applied to plants licensed pursuant to Article 4(3) with a rated thermal input greater than or equal to 500 MWth burning solid fuel with a heat content of less than 5 800 kJ/kg (net calorific value), a moisture content greater than 45 % by weight, a combined moisture and ash content greater than 60 % by weight and a calcium oxide content greater than 10 %. 
( 2 ) En grenseverdi på 100 mg/Nm 3 kan anvendes på anlegg med tillatelse i henhold til artikkel 4 nr. 3 med en nominell termisk effekt som er større enn eller lik 500 MWt, som forbrenner faste brensler med et varmeinnhold på mindre enn 5 800 kJ/kg (netto brennverdi), et vanninnhold på mer enn 45 vektprosent, et kombinert vann- og askeinnhold på mer enn 60 vektprosent og et innhold av kalsiumoksid på mer enn 10 %.
Dust emission limit values expressed in mg/Nm3 to be applied by new plants, pursuant to Article 4(2) with the exception of gas turbines: 
Utslippsgrenseverdier for støv uttrykt i mg/Nm 3 , som skal anvendes for nye anlegg i henhold til artikkel 4 nr. 2, med unntak av gassturbiner:
As a rule 
Generelt
For blast furnace gas 
For masovngass
For gases produced by the steel industry which can be used elsewhere 
For gasser produsert av jern- og stålindustrien som kan benyttes andre steder
METHODS OF MEASUREMENT OF EMISSIONS 
METODER FOR MÅLING AV UTSLIPP
A. Procedures for measuring and evaluating emissions from combustion plants. 
A. Nærmere regler for måling og vurdering av utslipp fra forbrenningsanlegg
Concentrations of SO2, dust, NOx shall be measured continuously in the case of new plants for which a licence is granted pursuant to Article 4(1) with a rated thermal input of more than 300 MW. 
Konsentrasjonen av svoveldioksid (SO 2 ), støv og nitrogenoksider (NO x ) skal måles kontinuerlig når det gjelder nye anlegg med en nominell termisk effekt på mer enn 300 MW som det er gitt tillatelse til i henhold til artikkel 4 nr. 1.
However, monitoring of SO2 and dust may be confined to discontinuous measurements or other appropriate determination procedures in cases where such measurements or procedures, which must be verified and approved by the competent authorities, may be used to obtain concentration. 
Overvåkingen av SO 2 og støv kan imidlertid begrenses til stikkprøvemålinger eller andre egnede framgangsmåter for bestemmelse av utslipp når slike målinger eller framgangsmåter, som skal etterprøves og godkjennes av vedkommende myndigheter, kan benyttes til å bestemme konsentrasjonen.
In the case of new plants for which a licence is granted pursuant to Article 4(1) not covered by the first subparagraph, the competent authorities may require continuous measurements of those three pollutants to be carried out where considered necessary. 
Når det gjelder nye anlegg som det er gitt tillatelse til i henhold til artikkel 4 nr. 1, og som ikke omfattes av første ledd, kan vedkommende myndigheter, når det anses nødvendig, kreve at det foretas kontinuerlige målinger av de tre forurensende stoffene.
Where continuous measurements are not required, discontinuous measurements or appropriate determination procedures as approved by the competent authorities shall be used regularly to evaluate the quantity of the above-mentioned substances present in the emissions. 
Dersom det ikke kreves kontinuerlige målinger, skal det regelmessig foretas stikkprøvemålinger eller benyttes egnede framgangsmåter for bestemmelse av utslipp som er godkjent av vedkommende myndigheter, for å vurdere hvor stor mengde av de nevnte stoffene som forekommer i utslippene.
From 27 November 2002 and without prejudice to Article 18(2) 
Fra og med 27. november 2002 og uten at artikkel 18 nr. 2 berøres
Competent authorities shall require continuous measurements of concentrations of SO2, NOx, and dust from waste gases from each combustion plant with a rated thermal input of 100 MW or more. 
Vedkommende myndigheter skal kreve kontinuerlige målinger av konsentrasjoner av SO 2 , NO X og støv fra røykgasser fra alle forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på 100 MW eller mer.
By way of derogation from the first subparagraph, continuous measurements may not be required in the following cases: 
Som unntak fra første ledd er kontinuerlige målinger ikke obligatorisk i disse tilfellene:
for combustion plants with a life span of less than 10000 operational hours; 
for forbrenningsanlegg med en levetid på mindre enn 10 000 driftstimer,
for SO2 and dust from natural gas burning boilers or from gas turbines firing natural gas; 
for SO 2 og støv fra kjeler som forbrenner naturgass eller fra gassturbiner som drives med naturgass,
for SO2 from gas turbines or boilers firing oil with known sulphur content in cases where there is no desulphurisation equipment; 
for SO 2 fra gassturbiner eller kjeler som fyres med olje med kjent svovelinnhold i tilfeller uten avsvovlingsutstyr,
for SO2 from biomass firing boilers if the operator can prove that the SO2 emissions can under no circumstances be higher than the prescribed emission limit values. 
for SO 2 fra kjeler fyrt med biomasse, dersom driftsoperatøren kan godtgjøre at SO 2 -utslippene ikke under noen omstendigheter kan overskride de foreskrevne utslippsgrenseverdiene.
Where continuous measurements are not required, discontinuous measurements shall be required at least every six months. 
Der kontinuerlige målinger ikke er påkrevd, skal stikkprøvemålinger foretas minst hver sjette måned.
As an alternative, appropriate determination procedures, which must be verified and approved by the competent authorities, may be used to evaluate the quantity of the above mentioned pollutants present in the emissions. 
Som et alternativ kan egnede framgangsmåter for bestemmelse av utslipp, som må være kontrollert og godkjent av vedkommende myndigheter, benyttes for å vurdere hvor stor mengde av de nevnte stoffene som forekommer i utslippene.
Such procedures shall use relevant CEN standards as soon as they are available. 
Slike framgangsmåter skal benytte relevante CEN-standarder så snart disse er tilgjengelige.
If CEN standards are not available ISO standards, national or international standards which will ensure the provision of data of an equivalent scientific quality shall apply. 
Dersom CEN-standarder ikke er tilgjengelige, skal det benyttes ISO-standarder, nasjonale standarder eller internasjonale standarder som sikrer at det foreligger data av en tilsvarende vitenskapelig kvalitet.
In the case of plants which must comply with the desulphurisation rates fixed by Article 5(2) and and Annex III, the requirements concerning SO2 emission measurements established under paragraph 2 of this point shall apply. 
Når det gjelder anlegg som skal oppfylle kravene til avsvovlingseffektivitet fastsatt i artikkel 5 nr. 2 og i vedlegg III, kommer kravene til måling av SO 2 -utslipp som er nevnt i nr. 2 under dette avsnitt, til anvendelse.
Moreover, the sulphur content of the fuel which is introduced into the combustion plant facilities must be regularly monitored. 
Dessuten skal svovelinnholdet i brenslet som tilføres forbrenningsanlegget, kontrolleres regelmessig.
The competent authorities shall be informed of substantial changes in the type of fuel used or in the mode of operation of the plant. 
Vedkommende myndigheter skal underrettes om vesentlige endringer med hensyn til benyttet brenseltype eller anleggets driftsform.
They shall decide whether the monitoring requirements laid down in paragraph 2 are still adequate or require adaptation. 
Disse skal avgjøre om de fastsatte bestemmelsene om overvåking i nr. 2 fremdeles er fyllestgjørende eller trenger tilpasning.
The continuous measurements carried out in compliance with paragraph 2 shall include the relevant process operation parameters of oxygen content, temperature, pressure and water vapour content. 
De kontinuerlige målingene som utføres i samsvar med nr. 2, skal omfatte relevante driftsparametrer når det gjelder oksygeninnhold, temperatur, trykk og vanndampinnhold.
The continuous measurement of the water vapour content of the exhaust gases shall not be necessary, provided that the sampled exhaust gas is dried before the emissions are analysed. 
Kontinuerlig måling av vanndampinnholdet i avgassene er ikke nødvendig, forutsatt at avgassen det tas prøve av, tørkes før utslippene analyseres.
Representative measurements, i.e. sampling and analysis, of relevant pollutants and process parameters as well as reference measurement methods to calibrate automated measurement systems shall be carried out in accordance with CEN standards as soon as they are available. 
Representative målinger, dvs. prøvetaking og analyse, av relevante forurensende stoffer og driftsparametrer, samt metoder for referansemåling for å kalibrere automatiserte målesystemer, skal utføres i samsvar med CEN-standarder så snart disse er tilgjengelige.
Continuous measuring systems shall be subject to control by means of parallel measurements with the reference methods at least every year. 
Systemer for kontinuerlig måling skal være underlagt kontroll ved hjelp av parallellmålinger etter referansemetodene minst hvert år.
The values of the 95 % confidence intervals of a single measured result shall not exceed the following percentages of the emission limit values: 
Verdiene for konfidensintervallene på 95 % for et enkelt måleresultat skal ikke overskride følgende prosentverdier av utslippsgrenseverdiene:
The validated hourly and daily average values shall be determined from the measured valid hourly average values after having subtracted the value of the confidence interval specified above. 
De anerkjente gjennomsnittsverdiene per time og per dag skal fastsettes ut fra de målte gyldige gjennomsnittsverdiene per time etter fratrekk av verdien til konfidensintervallet angitt foran.
Any day in which more than three hourly average values are invalid due to malfunction or maintenance of the continuous measurement system shall be invalidated. 
Dager da mer enn tre gjennomsnittsverdier per time er ugyldige på grunn av funksjonssvikt i eller vedlikehold av systemet for kontinuerlig måling, skal anses som ugyldige.
If more than ten days over a year are invalidated for such situations the competent authority shall require the operator to take adequate measures to improve the reliability of the continuous monitoring system. 
Dersom flere enn ti dager i løpet av et år anses som ugyldige på grunn av slike tilfeller, skal vedkommende myndighet kreve at driftsoperatøren treffer passende tiltak for å bedre påliteligheten til systemet for kontinuerlig måling.
B. Determination of total annual emissions of combustion plants 
B. Fastsettelse av samlede årlige utslipp fra forbrenningsanlegg
Until and including 2003 the competent authorities shall obtain determination of the total annual emissions of SO2 and NOx from new combustion plants. 
Til og med 2003 skal fastsettelsen av samlede årlige utslipp av SO 2 og NO X fra nye forbrenningsanlegg oversendes vedkommende myndigheter.
When continuous monitoring is used, the operator of the combustion plant shall add up separately for each pollutant the mass of pollutant emitted each day, on the basis of the volumetric flow rates of waste gases. 
Når det benyttes kontinuerlig måling, skal forbrenningsanleggets driftsoperatør, for hvert enkelt forurensende stoff, legge sammen massen av det daglige utslippet av stoffet på grunnlag av røykgassenes volumetriske utstrømningsmengder.
Where continuous monitoring is not in use, estimates of the total annual emissions shall be determined by the operator on the basis of paragraph A.1 to the satisfaction of the competent authorities. 
Når det ikke benyttes kontinuerlig måling, skal driftsoperatøren på grunnlag av bestemmelsene i nr. 1 i avsnitt A foreta anslag av de samlede årlige utslipp i samsvar med vedkommende myndigheters krav.
Member States shall communicate to the Commission the total annual SO2 and NOx emissions of new combustion plants at the same time as the communication required under paragraph C.3 concerning the total annual emissions of existing plants. 
Medlemsstatene skal meddele Kommisjonen de samlede årlige utslipp av SO 2 og NO X fra nye forbrenningsanlegg, samtidig med meddelelsen som kreves i henhold til avsnitt C nr. 3 om samlede årlige utslipp fra eksisterende anlegg.
Member States shall establish, starting in 2004 and for each subsequent year, an inventory of SO2, NOx and dust emissions from all combustion plants with a rated thermal input of 50 MW or more. 
Medlemsstatene skal, fra og med 2004 og for hvert påfølgende år, utarbeide en fortegnelse over utslipp av SO 2 , NO X og støv fra alle forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på 50 MW eller mer.
The competent authority shall obtain for each plant operated under the control of one operator at a given location the following data: 
Vedkommende myndighet skal for hvert anlegg som drives under kontroll av en driftsoperatør på et gitt sted, framskaffe følgende data: