natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The quantity of the fire-extinguishing medium shall be checked at least once a year by either an expert authorised by the Administration, the supplier of the installation or a recognised organisation. 
Kvantumet av brannslokkingsmiddelet skal kontrolleres minst én gang hvert år enten av en sakkyndig godkjent av myndigheten, av leverandøren av anlegget eller av en godkjent organisasjon.
Carbon dioxide systems (R 5.2) 
Karbondioksidsystemer (R 5.2)
For cargo spaces the quantity of CO 2 available shall, unless otherwise provided, be sufficient to give a minimum volume of free gas equal to 30 % of the gross volume of the largest cargo space so protected in the ship. 
For lasterom skal den disponible CO 2 -mengden, dersom ikke annet er fastsatt, være tilstrekkelig til å gi et minstevolum av frigass tilsvarende 30 % av bruttovolumet av det største lasterom som skal beskyttes i skipet.
If there is a connection through ventilation ducts between two or more cargo spaces, these shall be considered one space. 
Dersom det finnes en forbindelse gjennom ventilasjonskanaler mellom to eller flere lasterom, skal disse betraktes som ett rom.
For machinery spaces the quantity of carbon dioxide carried shall be sufficient to give a minimum volume of free gas equal to the larger of the following volumes, either: 
For maskinrom skal CO 2 -mengden som medtas, være tilstrekkelig til å gi et minstevolum av frigass tilsvarende det største av følgende volumer:
35 % of the gross volume of the largest machinery space protected, including the casing; provided that if two or more machinery spaces are not entirely separated they shall be considered as forming one space. 
35 % av bruttovolumet, medregnet casingen, av det største maskinrommet som beskyttes, forutsatt at dersom to eller flere maskinrom ikke er fullstendig atskilt, skal de likevel betraktes som ett rom.
For the purpose of this paragraph the volume of free carbon dioxide shall be calculated at 0,56 m 3 /kg. 
Ved anvendelse av dette nummer skal volumet av fri karbondioksid (CO 2 ) beregnes etter 0,56 m³/kg.
Release mechanism of carbon dioxide: 
Utslippsmekanisme for karbondioksid (CO 2 ):
Two separate controls shall be provided for releasing carbon dioxide into a protected space and to ensure the activities of the alarm. 
Det skal finnes to atskilte betjeningsinnretninger for utslipp av CO 2 i et beskyttet rom og for å sikre at alarmen utløses.
One control shall be used to discharge the gas from its storage containers. 
En betjeningsinnretning skal brukes til å slippe ut gassen fra oppbevaringsbeholderne.
A second control shall be used for opening the valve of the piping which conveys the gas into the protected space. 
En annen betjeningsinnretning skal brukes til å åpne ventilen i rørsystemet som fører gassen inn i det beskyttede rommet.
The two controls shall be located inside a release box clearly identified for the particular space. 
De to betjeningsinnretningene skal være plassert inne i en boks som er tydelig merket med angivelse av hvilket rom den betjener.
If the box containing the controls is to be locked, a key to the box shall be in a break-glass type enclosure conspicuously located adjacent to the box. 
Dersom boksen med betjeningsinnretningene skal holdes låst, skal nøkkelen til boksen være i en kapsling med glass som kan knuses, plassert lett synlig ved siden av boksen.
The Administration of the flag State shall ensure that the spaces in which the CO 2 batteries are located will be properly arranged as regards their access, ventilation and communication equipment. 
Flaggstatens myndighet skal påse at rommene der CO 2 -batteriene er plassert, er forsvarlig innrettet med hensyn til atkomst, ventilasjon og sambandsutstyr.
It shall take the necessary safety measures regarding the construction, installation, marking, filling and testing of CO 2 cylinders, pipes and fittings, and for the control and alarm equipment for such installation. 
Den skal treffe de nødvendige sikkerhetstiltakene angående konstruksjon, installasjon, merking, fylling og prøving av CO 2 -sylinderne, rør og armatur, samt betjenings- og alarmutstyret for et slikt anlegg.
Carbon dioxide systems shall comply with the provisions of the Fire Safety Systems Code. 
Karbondioksidsystemer skal oppfylle bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem».
It shall take the necessary safety measures regarding the construction, installation, marking, filling and testing of CO 2 , cylinders piping and fittings and for control and alarm equipment for such installation. 
Den skal treffe nødvendige sikkerhetstiltak angående konstruksjon, installasjon, merking, fylling og prøving av CO 2 -sylinderne, rør og armatur, samt betjenings- og alarmutstyret for et slikt anlegg.
Fixed low-expansion foam fire-extinguishing systems in machinery spaces (R 8) 
Faste slokkingssystemer med lavekspanderende skum i maskinrom (R 8)
NEW CLASS B, C AND D SHIPS CONSTRUCTED BEFORE 1 JANUARY 2003 AND EXISTING B CLASS SHIPS: 
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D, BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
Where in any machinery space a fixed low-expansion foam fire-extinguishing system is fitted in addition to the requirements of Regulation 6, such system shall be capable of discharging through fixed discharge outlets in not more than five minutes a quantity of foam sufficient to cover to a depth of 150 mm the largest single area over which oil fuel is liable to spread. 
Dersom et maskinrom i tillegg til det som er påbudt etter regel 6, er utstyrt med et fast skumslokkingssystem, skal systemet i løpet av høyst fem minutter gjennom faste spredere kunne spre en skummengde som er tilstrekkelig til å dekke i et lag på 150 mm tykkelse over det største enkeltområdet som det er sannsynlig at brennolje vil kunne spre seg over.
The system shall be capable of generating foam suitable for extinguishing oil fires. 
Systemet skal kunne frambringe skum som egner seg til slokking av oljebrann.
Means shall be provided for effective distribution of the foam through a permanent system of piping and control valves or cocks to suitable discharge outlets and for the foam to be effectively directed by fixed sprayers on other main fire hazards in the protected space. 
Det skal finnes midler til effektiv spredning av skummet gjennom et permanent system av rør og kontrollventiler eller kraner til egnede spredere, og slik at skummet også gjennom faste spredere effektivt rettes mot andre større brannfarer i det beskyttede rommet.
The means of control of any such systems shall be readily accessible and simple to operate and shall be grouped together in as few locations as possible at positions not likely to be cut off by a fire in the protected space. 
Betjeningsinnretningene til et slikt system skal være lett tilgjengelige og enkle i bruk, og skal være samlet i grupper på så få steder som mulig der det ikke er sannsynlig at de vil bli isolert ved en brann i det beskyttede rommet.
Fixed low-expansion foam fire-extinguishing systems in machinery spaces shall comply with the provisions of the Fire Safety Systems Code. 
Faste slokkingssystemer med lavekspanderende skum i maskinrom skal oppfylle bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem».
Fixed high-expansion foam fire-extinguishing systems in machinery spaces (R 9) 
Faste slokkingssystemer med lettskum i maskinrom (R 9)
Any required fixed high-expansion foam system in machinery spaces shall be capable of rapidly discharging through fixed discharge outlets a quantity of foam sufficient to fill the greatest space to be protected at a rate of at least 1 metre in depth per minute. 
Ethvert påbudt fast lettskumsystem i maskinrom skal gjennom faste spredere hurtig kunne spre en skummengde som er tilstrekkelig til å fylle det største rommet som skal beskyttes, i minst 1 meters dybde per minutt.
The quantity of foam-forming liquid available shall be sufficient to produce a volume of foam equal to five times the volume of the largest space to be protected. 
Mengden av den tilgjengelige skumdannende væsken skal være tilstrekkelig til å kunne produsere et skumvolum som svarer til 5 ganger volumet av det største rommet som skal beskyttes.
Supply ducts for delivering foam, air intakes to the foam generator and the number of foam-producing units shall be such as will provide effective foam production and distribution. 
Tilførselskanaler for skum, luftinntak til skumgeneratoren og antall aggregater som produserer skum, skal være slik at de vil gi en effektiv produksjon og fordeling av skum.
The arrangement of the foam generator delivery ducting shall be such that a fire in the protected space will not affect the foam generating equipment. 
Innretningen av utslippskanalene fra skumgeneratoren skal være slik at en brann i det beskyttede rommet ikke får noen innvirkning på skumproduksjonsutstyret.
The foam generator, its sources of power supply, foam forming liquid and means of controlling the system shall be readily accessible and simple to operate and shall be grouped in as few locations as possible at positions not likely to be cut off by a fire in the protected space. 
Skumgeneratoren, dens kraftforsyningskilder, skumdannende væske og kontrollinnretningene for systemet skal være lett tilgjengelige og enkle å bruke, og skal være samlet i grupper på så få steder som mulig der det ikke er sannsynlig at de vil bli isolert ved en brann i det beskyttede rommet.
Fixed high expansion foam fire-extinguishing systems in machinery spaces shall comply with the provisions of the Fire Safety Systems Code. 
Faste slokkingssystemer med lettskum i maskinrom skal oppfylle bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem».
Fixed pressure water-spraying fire-extinguishing systems in machinery spaces (R 10) 
Faste vannforstøvingssystemer til brannslokking i maskinrom (R 10)
Any required fixed pressure water-spraying fire-extinguishing system in machinery spaces shall be provided with spraying nozzles of an approved type. 
Ethvert påbudt fast vannforstøvingssystem til brannslokking i maskinrom skal være utstyrt med dyser av godkjent type.
The number and arrangement of the nozzles shall be such as to ensure an effective average distribution of water of at least 5 litres/m 2 per minute in the spaces to be protected. 
Antallet og innretningen av dysene skal være slik at det sikrer en effektiv gjennomsnittlig fordeling av vannet på minst 5 liter/m² per minutt i de rom som skal beskyttes.
Increased application rates may be considered if necessary for particular hazardous areas. 
Økt fordelingshastighet kan vurderes dersom det er nødvendig for særlig farlige områder.
Nozzles shall be fitted above bilges, tank tops and other areas over which oil fuel is liable to spread and also above other specific fire hazards in the machinery spaces. 
Dysene skal være montert over rennesteiner, tanktopper og andre områder der brennolje kan spre seg, samt over andre områder i maskinrommet der brannfaren er særlig stor.
The system may be divided into sections, the distribution valves of which shall be operated from easily accessible positions outside the spaces to be protected and will not be readily cut off by a fire in the protected space. 
Systemet kan være inndelt i seksjoner, med fordelingsventilene betjent fra lett tilgjengelige steder utenfor de rom som skal beskyttes, og som ikke risikerer å bli isolert ved brann i det beskyttede rommet.
The system shall be kept charged at the necessary pressure and the pump supplying the water for the system shall be put automatically into action by a pressure drop in the system. 
Systemet skal holdes fylt under det nødvendige trykk, og pumpen som leverer vann til systemet, skal settes i gang automatisk ved trykkfall i systemet.
The pump shall be capable of simultaneously supplying at the necessary pressure all sections of the system in any one compartment to be protected. 
Pumpen skal kunne levere vann med det nødvendige trykk samtidig til alle seksjoner i systemet i et hvilket som helst rom som skal beskyttes.
The pump and its controls shall be installed outside the space or spaces to be protected. 
Pumpen og dens betjeningsinnretninger skal være installert utenfor rommet eller rommene som skal beskyttes.
It shall not be possible for a fire in the space or spaces protected by the water-spraying system to put the system out of action. 
Brann i rommet eller rommene som er beskyttet av vannforstøvingssystemet, skal ikke kunne sette systemet ut av funksjon.
Precautions shall be taken to prevent the nozzles from becoming clogged by impurities in the water or corrosion of piping, nozzles, valves and pump. 
Det skal treffes forholdsregler for å hindre at dysene blir tette som følge av forurensning i vannet eller rust i rør, dyser, ventiler og pumpe.
NEW CLASS B, C AND D SHIPS CONSTRUCTED BEFORE 1 JANUARY 2003: 
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D, BYGD FØR 1. JANUAR 2003:
The pump may be driven by an independent internal combustion machinery but, if it is dependent upon power being supplied from the emergency generator fitted in compliance with the provisions of Part D of Chapter II-1, that generator shall be so arranged as to start automatically in case of main power failure so that power for the pump required by paragraph .5 is immediately available. 
Pumpen kan drives av en uavhengig forbrenningsmotor, men dersom den er avhengig av kraftforsyning fra nødgeneratoren montert i samsvar med bestemmelsene i kapittel II-1 del D, skal denne generatoren starte automatisk dersom hovedkraftforsyningen svikter, slik at kraftforsyningen til pumpen som er påbudt etter nr. .5, er umiddelbart tilgjengelig.
When the pump is driven by independent internal combustion machinery it shall be so situated that a fire in the protected space will not affect the air supply to the machinery. 
Når pumpen drives av en uavhengig forbrenningsmotor, skal den være slik plassert at en brann i det beskyttede rommet ikke får noen innvirkning på luftforsyningen til motoren.
Fixed pressure water-spraying fire-extinguishing systems in machinery spaces shall comply with the provisions of the Fire Safety Systems Code. 
Faste vannforstøvingssystemer til brannslokking i maskinrom skal oppfylle bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem».
All fire extinguishers shall be of approved types and designs. 
Alle brannslokkingsapparater skal være av godkjent type og konstruksjon.
The capacity of required portable fluid extinguishers shall be not more than 13,5-litre and not less than 9 litres. 
Kapasiteten til påbudte bærbare væskeslokkingsapparater skal ikke være over 13,5 liter og ikke mindre enn 9 liter.
Other extinguishers shall be at least as portable as the 13,5-litre fluid extinguisher and shall have a fire-extinguishing capability at least equivalent to that of a 9-litre fluid extinguisher. 
Andre slokkingsapparater skal være minst like bærbare som 13,5 liters væskeslokkingsapparatet og skal ha en brannslokkingseffekt som minst tilsvarer et 9 liters væskeslokkingsapparat.
Another extinguisher of the same type is a spare charge for an extinguisher which cannot be readily recharged on board. 
Et annet brannslokkingsapparat av samme type er reserveladning for et brannslokkingsapparat som ikke lett kan fylles opp igjen om bord.
In general, portable CO 2 fire extinguishers shall not be located in accommodation spaces. 
Bærbare CO 2 -brannslokkingsapparater skal i alminnelighet ikke være plassert i rom i innredningen.
Portable fire extinguishers shall comply with the provisions of the Fire Safety Systems Code. 
Bærbare brannslokkingsapparater skal oppfylle bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem».
Carbon dioxide fire extinguishers shall not be placed in accommodation spaces. 
Bærbare CO 2 -brannslokkingsapparater skal ikke være plassert i rom i innredningen.
In control stations and other spaces containing electrical or electronic equipment or appliances necessary for the safety of the ship, fire extinguishers should be provided whose extinguishing media are neither electrically conductive nor harmful to the equipment and appliances. 
I kontrollstasjoner og andre rom som inneholder elektrisk eller elektronisk utstyr eller utstyr som er nødvendig for skipets sikkerhet, skal det benyttes brannslokkingsapparater med slokkemidler som verken er elektrisk ledende eller skadelige for utstyr eller innretninger.
Fire extinguishers shall be situated ready for use at easily visible places, which can be reached quickly and easily at any time in the event of a fire and in such a way that their serviceability is not impaired by the weather, vibration or other external factors. 
Brannslokkingsapparater skal plasseres klar til bruk på lett synlige steder som kan nås raskt og enkelt til enhver tid i tilfelle av brann, og på en slik måte at betjeningen av dem ikke påvirkes av været, vibrasjon eller andre eksterne faktorer.
Portable fire extinguishers shall be provided with devices which indicate whether they have been used. 
Bærbare brannslokkingsapparater skal forsynes med innretninger som viser om de er blitt brukt.
Spare charges shall be provided for 100 % of the first 10 extinguishers and 50 % of the remaining fire extinguishers capable of being recharged on board. 
Reserveladninger skal finnes for 100 % av de første 10 brannslokkingsapparatene og for 50 % av de resterende brannslokkingsapparatene som kan fylles på nytt om bord.
For the extinguishers which cannot be recharged on board, additional portable fire extinguishers of the same quantity, type, capacity and number as determined in paragraph .13 below shall be provided in lieu of spare charges. 
For de brannslokkingsapparatene som ikke kan fylles på nytt om bord, skal det i stedet for reserveladninger sørges for ekstra bærbare brannslokkingsapparater av samme kvantum, type, kapasitet og antall som fastsatt i nr. .13 nedenfor.
Fire extinguishers containing an extinguishing medium which either by itself or under expected conditions of use gives off toxic gases in such quantities as to endanger persons or gives off gases which are harmful to the environment shall not be permitted. 
Brannslokkingsapparater som inneholder et slokkingsmiddel som enten selv eller under forventede bruksforhold avgir giftige gasser i slike mengder at det er farlig for mennesker, eller avgir gasser som er skadelige for miljøet, er ikke tillatt.
The fire extinguishers shall be suitable for extinguishing fires which are possible in the vicinity of the fire extinguisher location. 
Brannslokkingsapparatene skal være egnet til å slokke brann som kan forekomme i nærheten av stedet der brannslokkingsapparatene er plassert.
One of the portable fire extinguishers intended for use in any space shall be located near the entrance of that space. 
Ett av de bærbare brannslokkingsapparatene som er beregnet på bruk i et bestemt rom, skal være plassert nær inngangen til dette rommet.
The minimum number of fire extinguishers shall be as follows: 
Det minste antall brannslokkingsapparater skal være:
in accommodation and service spaces: 
I rom i innredningen og arbeidsrom:
the fire extinguishers shall be so located that no point in the space is more than 10 metres walking distance from an extinguisher; 
Brannslokkingsapparatene skal være slik plassert at ikke noe punkt i rommet er mer enn 10 meter fra et brannslokkingsapparat.
an extinguisher suitable for use in high voltage areas shall be located in the proximity of any electric panel or subpanel having a power of 20 kW or more; 
Et brannslokkingsapparat som egner seg til bruk i høyspenningsområder, skal være plassert i nærheten av enhver elektrisk tavle eller undertavle med effekt på 20 kW eller mer.
in galleys the extinguishers shall be so located that no point in the space is more than 10 metres walking distance from an extinguisher; 
I bysser skal brannslokkingsapparatene være slik plassert at ikke noe punkt i rommet er mer enn 10 meter fra et brannslokkingsapparat.
an extinguisher shall be located in the proximity of paint lockers store rooms containing readily flammable products; 
Et brannslokkingsapparat skal være plassert i nærheten av malingsskap og lagerrom som inneholder lettantennelige produkter.
at least one extinguisher shall be located on the navigating bridge and in each control station. 
Minst et brannslokkingsapparat skal være plassert på kommandobroen og på hver kontrollstasjon.
Portable fire extinguishers provided for use in accommodation or service spaces shall so far as practicable have a uniform method of operation. 
Bærbare brannslokkingsapparater til bruk i rom i innredningen og arbeidsrom skal, så langt som praktisk mulig, virke på samme måte.
Periodic inspection of fire extinguishers: 
Periodisk inspeksjon av brannslokkingsapparater:
the Administration of the Flag State shall ensure that portable fire extinguishers shall be periodically inspected, function-tested and pressure-tested. 
Flaggstatens myndighet skal påse at bærbare brannslokkingsapparater inspiseres periodisk, funksjonsprøves og trykkprøves.
Machinery spaces of category A shall be provided with: 
Maskinrom i kategori A skal være utstyrt med:
IN NEW CLASS B, C AND D SHIPS OF 24 METRES IN LENGTH AND OVER: 
I NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:
any one of the following fixed fire-extinguishing systems: 
Ett av følgende faste brannslokkingsanlegg:
at least one set of portable air-foam equipment consisting of an air-foam nozzle of an inductor type capable of being connected to the fire main by a fire hose, together with a portable tank containing at least 20 litres of foam-making liquid and one spare tank. 
Minst ett sett bærbart luftskumutstyr som består av et luftskumstrålerør av induktortype som kan koples til brannledningen med en brannslange, samt en bærbar tank som inneholder minst 20 liter skumdannende væske og en reservetank.
The nozzle shall be capable of producing effective foam suitable for extinguishing an oil fire, at a rate of at least 1,5 m 3 per min. 
Strålerøret skal kunne produsere effektivt skum som egner seg til slokking av en oljebrann, og kunne avgi et kvantum på minst 1,5 m³ per minutt.
In each such space, approved foam-type fire extinguishers, each of at least 45 litres capacity, or equivalent, sufficient in number to enable foam or its equivalent to be directed on to any part of the fuel and lubricating oil pressure systems, gearing and other fire hazards. 
I ethvert slikt rom, godkjente brannslokkingsapparater av skumtype, hvert med en kapasitet på minst 45 liter, eller tilsvarende, i tilstrekkelig antall til at skum eller et tilsvarende middel kan rettes mot enhver del av drivstoff- og smøreoljetrykksystemene, gir og andre brannfarlige steder.
In addition, there shall be provided a sufficient number of portable foam extinguishers or equivalent which shall be so located that no point in the space is more than 10 metres walking distance from an extinguisher and that there are at least two such extinguishers in each such space. 
I tillegg skal det finnes et tilstrekkelig antall bærbare brannslokkingsapparater for skum eller tilsvarende middel, som skal være slik plassert at det ikke er nødvendig å gå mer enn 10 meter for å komme til et brannslokkingsapparat og slik at det er minst to slike brannslokkingsapparater i hvert rom.
IN NEW CLASS B, C AND D SHIPS OF LESS THAN 24 METRES IN LENGTH AND EXISTING CLASS B SHIPS: 
I NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE MINDRE ENN 24 METER SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:
one portable fire extinguisher suitable for extinguishing oil fires for each 746 kW or part thereof of such machinery; provided that not less than two nor more than six such extinguishers shall be required in any such space. 
ett bærbart brannslokkingsapparat som egner til slokking av oljebrann for hver 746 kW eller deler av dette i slikt maskineri, forutsatt det likevel skal være minst to og ikke mer enn seks slike brannslokkingsapparater i slike rom.
IN NEW CLASS B, C AND D SHIPS AND EXISTING CLASS B SHIPS: 
I NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B: