natgillin/translations-raw huggingface dataset:
‘bivalent temperature’ ( T biv ) means the outdoor temperature declared by the manufacturer for heating at which the declared capacity for heating equals the part load for heating and below which the declared capacity for heating requires supplementary capacity for heating to meet the part load for heating, expressed in degrees Celsius; 
«bivalent temperatur» ( T biv ) den utetemperaturen for oppvarming som er angitt av produsenten, ved hvilken den angitte varmeeffekten er lik varmedellasten, og under hvilken den angitte varmeeffekten krever tilleggsvarmeeffekt for å dekke varmedellasten, uttrykt i grader Celsius,
‘operation limit temperature’ ( TOL ) means the outdoor temperature declared by the manufacturer for heating, below which the air-to-water heat pump space heater or air-to-water heat pump combination heater will not be able to deliver any heating capacity and the declared capacity for heating is equal to zero, expressed in degrees Celsius; 
«temperaturgrense for drift» ( TOL ) den av produsenten angitte utetemperaturen for oppvarming, under hvilken luft-vann-varmepumpeanlegget for romoppvarming eller luft-vann-varmepumpeanlegget for rom- og tappevannoppvarming ikke kan levere noen varmeeffekt, og den angitte varmeeffekten er lik null, uttrykt i grader Celsius,
‘heating water operation limit temperature’ ( WTOL ) means the outlet water temperature declared by the manufacturer for heating, above which the heat pump space heater or heat pump combination heater will not be able to deliver any heating capacity and the declared capacity for heating is equal to zero, expressed in degrees Celsius; 
«varmtvannets temperaturgrense for drift» ( WTOL ) den av produsenten angitte temperaturen for varmtvannet, over hvilken varmepumpeanlegget for romoppvarming eller varmepumpeanlegget for rom- og tappevannoppvarming ikke kan levere noen varmeeffekt, og den angitte varmeeffekten er lik null, uttrykt i grader Celsius,
‘cycling interval capacity for heating’ ( Pcych ) means the integrated heating capacity over the cycling test interval for heating, expressed in kW; 
«varmeeffekt i syklusintervallet» ( Pcych ) den integrerte varmeeffekten gjennom syklusintervallet for oppvarming, uttrykt i kW,
‘cycling interval efficiency’ ( COPcyc or PERcyc ) means the average coefficient of performance or average primary energy ratio over the cycling test interval, calculated as the integrated heating capacity over the interval, expressed in kWh, divided by the integrated energy input over that same interval, expressed in kWh in terms of GCV and/or in kWh in terms of final energy multiplied by CC ; 
«effektivitet i syklusintervallet» ( COPcyc eller PERcyc ) den gjennomsnittlige effektfaktoren eller den gjennomsnittlige primærenergifaktoren gjennom syklusens prøvingsintervall, beregnet som den integrerte varmeeffekten gjennom intervallet i kWh dividert med den integrerte energitilførselen i det samme intervallet, uttrykt i kWh på grunnlag av GCV og/eller i kW sluttenergi multiplisert med CC .
‘degradation coefficient’ ( Cdh ) means the measure of efficiency loss due to cycling of heat pump space heaters or heat pump combination heaters; if Cdh is not determined by measurement then the default degradation coefficient is Cdh = 0,9; 
«koeffisient for effektivitetstap» ( Cdh ) målet for effektivitetstap på grunn av syklusen for varmepumpeanlegg for romoppvarming eller varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming; dersom Cdh ikke bestemmes ved måling, er standardkoeffisienten for effektivitetstap Cdh = 0,9,
‘active mode’ means the condition corresponding to the hours with a heating load for the enclosed space and activated heating function; this condition may involve cycling of the heat pump space heater or heat pump combination heater to reach or maintain a required indoor air temperature; 
«aktiv tilstand» den tilstanden som tilsvarer timene med varmelast for det lukkede rommet og aktivert oppvarmingsfunksjon; denne tilstanden kan omfatte syklisk drift av varmepumpeanlegget for romoppvarming eller varmepumpeanlegget for rom- og tappevannoppvarming for å oppnå eller opprettholde en påkrevet innetemperatur,
‘off mode’ means a condition in which the heat pump space heater or heat pump combination heater is connected to the mains power source and is not providing any function, including conditions providing only an indication of off mode condition and conditions providing only functionalities intended to ensure electromagnetic compatibility pursuant to Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council ( ); 
«avslått tilstand» en tilstand der varmepumpeanlegget for romoppvarming eller varmepumpeanlegget for rom- og tappevannoppvarming er tilkoplet strømnettet og der det ikke utføres noen funksjon, herunder tilstander som bare angir avslått tilstand samt tilstander der bare de funksjoner utføres som er nødvendige for å sikre elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108/EF( ),
OJ L 390, 31.12.2004, p. 24. 
EUT L 390 av 31.12.2004, s. 24.
‘thermostat-off mode’ means the condition corresponding to the hours with no heating load and activated heating function, whereby the heating function is switched on but the heat pump space heater or heat pump combination heater is not operational; cycling in active mode is not considered as thermostat-off mode; 
«tilstand med avslått termostat» en tilstand som tilsvarer timene uten varmelast og aktivert oppvarmingsfunksjon, og der oppvarmingsfunksjonen er slått på, men varmepumpeanlegget for romoppvarming eller varmepumpeanlegget for rom- og tappevannoppvarming ikke er i drift; syklisk drift i aktiv tilstand anses ikke som tilstand med avslått termostat,
‘crankcase heater mode’ means the condition in which a heating device is activated to avoid the refrigerant migrating to the compressor so as to limit the refrigerant concentration in oil when the compressor is started; 
«veivakseloppvarmingstilstand» en tilstand der en oppvarmingsinnretning aktiveres for å hindre at kjølemiddelet forflytter seg til kompressoren, med sikte på å begrense kjølemiddelkonsentrasjonen i oljen når kompressoren startes,
‘off mode power consumption’ ( P OFF ) means the power consumption of a heat pump space heater or heat pump combination heater in off mode, expressed in kW; 
«effektforbruk i avslått tilstand» ( P OFF ) effektforbruket for et varmepumpeanlegg for romoppvarming eller varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming i avslått tilstand, uttrykt i kW,
‘thermostat-off mode power consumption’ ( P TO ) means the power consumption of the heat pump space heater or heat pump combination heater while in thermostat-off mode, expressed in kW; 
«effektforbruk i tilstand med avslått termostat» ( P TO ) effektforbruket for varmepumpeanlegget for romoppvarming eller varmepumpeanlegget for rom- og tappevannoppvarming i tilstand med avslått termostat, uttrykt i kW,
‘crankcase heater mode power consumption’ ( P CK ) means the power consumption of the heat pump space heater or heat pump combination heater while in crankcase heater mode, expressed in kW; 
«effektforbruk i veivakseloppvarmingstilstand» ( P CK ) effektforbruket for varmepumpeanlegget for romoppvarming eller varmepumpeanlegget for rom- og tappevannoppvarming i veivakseloppvarmingstilstand, uttrykt i kW,
‘low-temperature heat pump’ means a heat pump space heater that is specifically designed for low-temperature application, and that cannot deliver heating water with an outlet temperature of 52 °C at an inlet dry (wet) bulb temperature of – 7 °C (– 8 °C) in the reference design conditions for average climate; 
«lavtemperaturvarmepumpe» et varmepumpeanlegg for romoppvarming som er særlig utformet for bruk ved lav temperatur, og som ikke kan levere varmtvann ved en utløpstemperatur på 52 °C ved en tørr (våt) innløpstemperatur på –7 °C (–8 °C) ved de dimensjonerende referansevilkårene for gjennomsnittlige klimaforhold,
‘low-temperature application’ means an application where the heat pump space heater delivers its declared capacity for heating at an indoor heat exchanger outlet temperature of 35 °C; 
«lavtemperaturanvendelse» en anvendelse der varmepumpeanlegget for romoppvarming leverer sin angitte varmeeffekt ved en innendørs utløpstemperatur fra varmeveksleren på 35 °C,
‘medium-temperature application’ means an application where the heat pump space heater or heat pump combination heater delivers its declared capacity for heating at an indoor heat exchanger outlet temperature of 55 °C; 
«middeltemperaturanvendelse» en anvendelse der varmepumpeanlegget for romoppvarming eller varmepumpeanlegget for rom- og tappevannoppvarming leverer sin angitte varmeeffekt ved en innendørs utløpstemperatur fra varmeveksleren på 55 °C,
Definitions related to water heating in combination heaters 
Definisjoner i forbindelse med oppvarming av vann i anlegg for rom- og tappevannoppvarming
‘load profile’ means a given sequence of water draw-offs, as specified in Annex III, Table 7; each combination heater meets at least one load profile; 
«forbruksprofil» en gitt sekvens av vannuttak som fastsatt i tabell 7 i vedlegg III; hvert anlegg for rom- og tappevannoppvarming tilsvarer minst én forbruksprofil,
‘water draw-off’ means a given combination of useful water flow rate, useful water temperature, useful energy content and peak temperature, as specified in Annex III, Table 7; 
«vannuttak» en gitt kombinasjon av nyttbar vanngjennomstrømning, nyttbar vanntemperatur, nyttbart energiinnhold og topptemperatur, som fastsatt i tabell 7 i vedlegg III,
‘useful water flow rate’ ( f ) means the minimum flow rate, expressed in litres per minute, for which hot water is contributing to the reference energy, as specified in Annex III, Table 7; 
«nyttbar vanngjennomstrømning»( f ): minste gjennomstrømning, uttrykt i liter per minutt, for hvilken varmtvann bidrar til referanseenergien, som fastsatt i tabell 7 i vedlegg III,
‘useful water temperature’ ( T m ) means the water temperature, expressed in degrees Celsius, at which hot water starts contributing to the reference energy, as specified in Annex III, Table 7; 
«nyttbar vanntemperatur» ( T m ) den vanntemperaturen, uttrykt i grader Celsius, der varmtvann begynner å bidra til referanseenergien, som fastsatt i tabell 7 i vedlegg III,
‘useful energy content’ ( Q tap ) means the energy content of hot water, expressed in kWh, provided at a temperature equal to, or above, the useful water temperature, and at water flow rates equal to, or above, the useful water flow rate, as specified in Annex III, Table 7; 
«nyttbart energiinnhold» ( Q tap ) varmtvannets energiinnhold, uttrykt i kWh, ved en temperatur som er lik eller høyere enn den nyttbare vanntemperaturen, og ved vanngjennomstrømninger som er lik eller større enn den nyttbare vanngjennomstrømningen, som fastsatt i tabell 7 i vedlegg III,
‘energy content of hot water’ means the product of the specific heat capacity of water, the average temperature difference between the hot water output and cold water input, and the total mass of the hot water delivered; 
«varmtvannets energiinnhold» produktet av vanns særlige varmeeffekt, den gjennomsnittlige temperaturforskjellen mellom varmtvannsuttak og kaldtvannstilførsel, og den samlede mengden av levert varmtvann,
‘peak temperature’ ( T p ) means the minimum water temperature, expressed in degrees Celsius, to be achieved during water draw-off, as specified in Annex III, Table 7; 
«topptemperatur» ( T p ) den vanntemperaturen, uttrykt i grader Celsius, som minst skal oppnås ved vannuttak, som fastsatt i tabell 7 i vedlegg III,
‘reference energy’ ( Q ref ) means the sum of the useful energy content of water draw-offs, expressed in kWh, in a particular load profile, as specified in Annex III, Table 7; 
«referanseenergi» ( Q ref ) summen av det nyttbare energiinnholdet i vannuttak, uttrykt i kWh, ved en bestemt forbruksprofil, som fastsatt i tabell 7 i vedlegg III,
‘maximum load profile’ means the load profile with the greatest reference energy that a combination heater is able to provide while fulfilling the temperature and flow rate conditions of that load profile; 
«største forbruksprofil» forbruksprofilen med den høyeste referanseenergiverdien som et anlegg for rom- og tappevannoppvarming kan levere, samtidig som temperatur- og gjennomstrømningsvilkårene for denne forbruksprofilen oppfylles,
‘declared load profile’ means the load profile applied for conformity assessment; 
«angitt forbruksprofil» den forbruksprofilen som anvendes ved samsvarsvurderingen,
‘daily electricity consumption’ ( Q elec ) means the consumption of electricity for water heating over 24 consecutive hours under the declared load profile, expressed in kWh in terms of final energy; 
«daglig elektrisitetsforbruk» ( Q elec ) elektrisitetsforbruket til vannoppvarming i 24 sammenhengende timer ved den angitte forbruksprofilen, uttrykt i kWh sluttenergi,
‘daily fuel consumption’ ( Q fuel ) means the consumption of fuels for water heating over 24 consecutive hours under the declared load profile, expressed in kWh in terms of GCV . 
«daglig brenselforbruk» ( Q fuel ) brenselforbruket til vannoppvarming i 24 sammenhengende timer ved den angitte forbruksprofilen, uttrykt i kWh på grunnlag av GCV .
REQUIREMENTS FOR SEASONAL SPACE HEATING ENERGY EFFICIENCY 
KRAV TIL ÅRSVIRKNINGSGRAD VED ROMOPPVARMING
From 26 September 2015 the seasonal space heating energy efficiency and useful efficiencies of heaters shall not fall below the following values: 
Fra 26. september 2015 skal varmeanleggs årsvirkningsgrad ved romoppvarming og virkningsgrad ikke være lavere enn følgende verdier:
Fuel boiler space heaters with rated heat output ≤ 70 kW and fuel boiler combination heaters with rated heat output ≤ 70 kW, with the exception of type B1 boilers with rated heat output ≤ 10 kW and type B1 combination boilers with rated heat output ≤ 30 kW: 
Brenselkjeler for romoppvarming med nominell varmeeffekt på ≤ 70 kW og brenselkjeler for rom- og tappevannoppvarming med nominell varmeeffekt på ≤ 70 kW, med unntak av kjeler av type B1 med nominell varmeeffekt på ≤ 10 kW og kjeler av type B1 for rom- og tappevannoppvarming med nominell varmeeffekt på ≤ 30 kW:
The seasonal space heating energy efficiency shall not fall below 86 %. 
Årsvirkningsgraden ved romoppvarming skal ikke være lavere enn 86 %.
Type B1 boilers with rated heat output ≤ 10 kW and type B1 combination boilers with rated heat output ≤ 30 kW: 
Kjeler av type B1 med nominell varmeeffekt på ≤ 10 kW og kjeler av type B1 for rom- og tappevannoppvarming med nominell varmeeffekt på ≤ 30 kW:
Fuel boiler space heaters with rated heat output > 70 kW and ≤ 400 kW and fuel boiler combination heaters with rated heat output > 70 kW and ≤ 400 kW: 
Brenselkjeler for romoppvarming med nominell varmeeffekt på > 70 kW og ≤ 400 kW og brenselkjeler for rom- og tappevannoppvarming med nominell varmeeffekt på > 70 kW og ≤ 400 kW:
The useful efficiency at 100 % of the rated heat output shall not fall below 86 %, and the useful efficiency at 30 % of the rated heat output shall not fall below 94 %. 
Virkningsgraden ved 100 % av den nominelle varmeeffekten skal ikke være under 86 %, og virkningsgraden ved 30 % av den nominelle varmeeffekten skal ikke være under 94 %.
Electric boiler space heaters and electric boiler combination heaters: 
Elektriske kjeler for romoppvarming og elektriske kjeler for rom- og tappevannoppvarming:
Cogeneration space heaters: 
Kraftvarmeanlegg for romoppvarming:
Heat pump space heaters and heat pump combination heaters, with the exception of low-temperature heat pumps: 
Varmepumpeanlegg for romoppvarming og varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming, med unntak av lavtemperaturvarmepumper:
Low-temperature heat pumps: 
Lavtemperaturvarmepumper:
From 26 September 2017 the seasonal space heating energy efficiency of electric boiler space heaters, electric boiler combination heaters, cogeneration space heaters, heat pump space heaters and heat pump combination heaters shall not fall below the following values: 
Fra 26. september 2017 skal årsvirkningsgraden ved romoppvarming for elektriske kjeler for romoppvarming, elektriske kjeler for rom- og tappevannoppvarming, kraftvarmeanlegg for romoppvarming, varmepumpeanlegg for romoppvarming og varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming ikke være lavere enn følgende verdier:
REQUIREMENTS FOR WATER HEATING ENERGY EFFICIENCY 
KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET VED VANNOPPVARMING
From 26 September 2015 the water heating energy efficiency of combination heaters shall not fall below the following values: 
Fra 26. september 2015 skal energieffektiviteten ved vannoppvarming for anlegg for rom- og tappevannoppvarming ikke være lavere enn følgende verdier:
XXS 
XXS
XS 
XS
XL 
XL
XXL 
XXL
3XL 
3XL
4XL 
4XL
Water heating energy efficiency 
Energieffektivitet ved vannoppvarming
REQUIREMENTS FOR SOUND POWER LEVEL 
KRAV TIL LYDEFFEKTNIVÅ
From 26 September 2015 the sound power level of heat pump space heaters and heat pump combination heaters shall not exceed the following values: 
Fra 26. september 2015 skal lydeffektnivået for varmepumpeanlegg for romoppvarming og varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming ikke overstige følgende verdier:
Rated heat output ≤ 6 kW 
Nominell varmeeffekt ≤ 6 kW
Rated heat output > 6 kW and ≤ 12 kW 
Nominell varmeeffekt > 6 kW og ≤ 12 kW
Sound power level ( L WA ), indoors 
Lydeffektnivå ( L WA ), innendørs
Sound power level ( L WA ), outdoors 
Lydeffektnivå ( L WA ), utendørs
60 dB 
60 dB
REQUIREMENTS FOR EMISSIONS OF NITROGEN OXIDES 
KRAV TIL UTSLIPP AV NITROGENOKSIDER
From 26 September 2018 emissions of nitrogen oxides, expressed in nitrogen dioxide, of heaters shall not exceed the following values: 
Fra 26. september 2018 skal utslipp av nitrogenoksider, uttrykt i nitrogendioksid, fra varmeanlegg ikke overstige følgende verdier:
fuel boiler space heaters and fuel boiler combination heaters using gaseous fuels: 
brenselkjeler for romoppvarming og brenselkjeler for rom- og tappevannoppvarming som bruker gassformig brensel:
56 mg/kWh fuel input in terms of GCV ; 
56 mg/kWh brenselforbruk på grunnlag av GCV ,
fuel boiler space heaters and fuel boiler combination heaters using liquid fuels: 
brenselkjeler for romoppvarming og brenselkjeler for rom- og tappevannoppvarming som bruker flytende brensel:
cogeneration space heaters equipped with external combustion using gaseous fuels: 
kraftvarmeanlegg for romoppvarming med ytre forbrenning som bruker gassformig brensel:
cogeneration space heaters equipped with external combustion using liquid fuels: 
kraftvarmeanlegg for romoppvarming med ytre forbrenning som bruker flytende brensel:
cogeneration space heaters equipped with an internal combustion engine using gaseous fuels: 
kraftvarmeanlegg for romoppvarming med indre forbrenning som bruker gassformig brensel:
cogeneration space heaters equipped with an internal combustion engine using liquid fuels: 
kraftvarmeanlegg for romoppvarming med indre forbrenning som bruker gassformig brensel:
heat pump space heaters and heat pump combination heaters equipped with external combustion using gaseous fuels: 
varmepumpeanlegg for romoppvarming og varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming med ytre forbrenning som bruker gassformig brensel:
heat pump space heaters and heat pump combination heaters equipped with external combustion using liquid fuels: 
varmepumpeanlegg for romoppvarming og varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming med ytre forbrenning som bruker flytende brensel:
heat pump space heaters and heat pump combination heaters equipped with an internal combustion engine using gaseous fuels: 
varmepumpeanlegg for romoppvarming og varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming med indre forbrenning som bruker gassformig brensel:
heat pump space heaters and heat pump combination heaters equipped with an internal combustion engine using liquid fuels: 
varmepumpeanlegg for romoppvarming og varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming med forbrenningsmotor som bruker flytende brensel:
420 mg/kWh fuel input in terms of GCV . 
420 mg/kWh brenselforbruk på grunnlag av GCV .
REQUIREMENTS FOR PRODUCT INFORMATION 
KRAV TIL PRODUKTOPPLYSNINGER
From 26 September 2015 the following product information on heaters shall be provided: 
Fra 26. september 2015 skal følgende produktopplysninger gis om varmeanlegg:
the instruction manuals for installers and end-users, and free access websites of manufacturers, their authorised representatives and importers shall contain the following elements: 
bruksanvisninger for installatører og sluttbrukere, og nettsteder med gratis adgang som tilhører produsentene, deres autoriserte representanter og importører, skal inneholde følgende opplysninger:
for boiler space heaters, boiler combination heaters and cogeneration space heaters, the technical parameters set out in Table 1, measured and calculated in accordance with Annex III; 
for kjeler for romoppvarming, kjeler for rom- og tappevannoppvarming og kraftvarmeanlegg for romoppvarming, de tekniske parametrene som angis i tabell 1, målt og beregnet i samsvar med vedlegg III,
for heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the technical parameters set out in Table 2, measured and calculated in accordance with Annex III; 
for varmepumpeanlegg for romoppvarming og varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming, de tekniske parametrene som angis i tabell 2, målt og beregnet i samsvar med vedlegg III,
any specific precautions that shall be taken when the heater is assembled, installed or maintained; 
eventuelle særlige forholdsregler som skal tas når varmeanleggene monteres, installeres eller vedlikeholdes,
for type B1 boilers and type B1 combination boilers, their characteristics and the following standard text: 
for kjeler av type B1 og kjeler av type B1 for rom- og tappevannoppvarming, deres egenskaper og følgende standardtekst:
‘This natural draught boiler is intended to be connected only to a flue shared between multiple dwellings in existing buildings that evacuates the residues of combustion to the outside of the room containing the boiler. 
«Denne kjelen med naturlig avtrekk er beregnet bare på tilkopling til en avtrekkskanal som deles av flere boliger i eksisterende bygninger, og som fører forbrenningsrestene ut av rommet der kjelen er plassert.
It draws the combustion air directly from the room and incorporates a draught diverter. 
Den henter forbrenningsluften direkte fra rommet og omfatter en luftfordeler.
Due to lower efficiency, any other use of this boiler shall be avoided and would result in higher energy consumption and higher operating costs.’; 
På grunn av denne kjelens lave effektivitet skal all annen bruk av den unngås, ettersom det ville medføre større energiforbruk og høyere driftskostnader.»,
for heat generators designed for heaters, and heater housings to be equipped with such heat generators, their characteristics, the requirements for assembly, to ensure compliance with the ecodesign requirements for heaters and, where appropriate, the list of combinations recommended by the manufacturer; 
for varmegeneratorer som er utformet for varmeanlegg, og yttermantler som skal utstyres med slike varmegeneratorer, deres egenskaper, monteringskravene for å sikre samsvar med kravene til miljøvennlig utforming av varmeanlegg, og, dersom det er hensiktsmessig, listen over de kombinasjonene som anbefales av produsenten,
information relevant for disassembly, recycling and/or disposal at end-of-life; 
opplysninger om demontering, resirkulering og/eller disponering av kasserte produkter,
the technical documentation for the purposes of conformity assessment pursuant to Article 4 shall contain the following elements: 
den tekniske dokumentasjonen skal, med sikte på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 4, inneholde følgende opplysninger:
the elements specified in point (a); 
opplysningene som angis i bokstav a),