natgillin/translations-raw huggingface dataset:
‘annual fuel consumption’ ( AFC ) means the annual fossil fuel and/or biomass fuel consumption of a combination heater for water heating under the declared load profile and under given climate conditions, expressed in GJ in terms of GCV ;
«årlig brenselforbruk» ( AFC ) det årlige forbruket av fossilt brensel og/eller biomassebrensel for et anlegg for rom- og tappevannoppvarming for vannoppvarming ved den opplyste forbruksprofilen og ved gitte klimaforhold, uttrykt i GJ på grunnlag av PCS ,
‘annual non-solar heat contribution’ ( Q nonsol ), means the annual contribution of electricity (expressed in kWh in terms of primary energy) and/or fuels (expressed in kWh in terms of GCV ) to the useful heat output of a package of combination heater, temperature control and solar device, taking into account the annual amount of heat captured by the solar collector and the heat losses of the solar hot water storage tank;
«årlig varmetilskudd fra andre kilder enn solen» ( Q nonsol ) det årlige bidraget som elektrisitet (uttrykt i kWh primærenergi) og eller brensler (uttrykt i kWh på grunnlag av P CS ) leverer til nyttbar varmeavgivning for en pakke med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning, idet det tas hensyn til den årlige mengden varme som samles opp av solfangeren, og varmetapet fra den soloppvarmede varmtvannsbeholderen,
‘collector aperture area’ ( A sol ), for the purposes of Figures 1 to 4 in Annex IV referred to as ‘collector size’, means the maximum projected area through which unconcentrated solar radiation enters the collector, expressed in m 2 ;
«solfangerens transparente areal» ( A sol ), i figur 1 ‑ 4 i vedlegg IV kalt «solfangerens størrelse», det største projiserte området som ukonsentrert solstråling trenger gjennom og inn i solfangeren, uttrykt i m 2 ,
‘collector efficiency’ ( η col ) means the efficiency of the solar collector at a temperature difference between the solar collector and the surrounding air of 40 K and a global solar irradiance of 1000 W/m 2 , expressed in %;
«solfangerens effektivitet» ( η col ) solfangerens effektivitet ved en temperaturforskjell mellom solfangeren og omgivelsesluften på 40 K og en samlet solinnstråling på 1 000 W/m 2 , uttrykt i %,
‘standing loss’ ( S ) means the heating power dissipated from a solar hot water storage tank at given water and ambient temperatures, expressed in W;
«stillstandstap» ( S ) den oppvarmingseffekten som spres fra en soloppvarmet varmtvannsbeholder ved en gitt vann- og omgivelsestemperatur, uttrykt i W,
‘storage volume’ ( V ), for the purposes of Figures 1 to 4 in Annex IV referred to as ‘tank volume’, means the rated volume of a solar hot water storage tank, expressed in litres or m 3 ;
«lagringsvolum» ( V ), i figur 1 ‑ 4 i vedlegg IV kalt «beholderens volum», nominelt volum for en soloppvarmet varmtvannsbeholder, uttrykt i liter eller m 3 ,
‘auxiliary electricity consumption’ ( Q aux ), for the purpose of Figure 5 in Annex IV referred to as ‘auxiliary electricity’, means the annual electricity consumption of a solar-only system that is due to the pump power consumption and the standby power consumption, expressed in kWh in terms of final energy;
«forbruk av tilleggselektrisitet» ( Q aux ), i figur 5 i vedlegg IV kalt «tilleggselektrisitet», det årlige elektrisitetsforbruket for et rent solvarmesystem som en følge av pumpens effektforbruk og effektforbruket i hviletilstand, uttrykt i kWh sluttenergi,
‘pump power consumption’ ( solpump ) means the rated electrical power consumption of the pump in the collector loop of a solar-only system, expressed in W;
«pumpens effektforbruk» ( solpump ) pumpens nominelle elektrisitetsforbruk i solfangerkretsen i et rent solvarmesystem, uttrykt i W,
‘standby power consumption’ ( solstandby ) means the rated electrical power consumption of a solar-only system when the pump and the heat generator are inactive, expressed in W;
«effektforbruk i hviletilstand» ( solstandby ) et rent solvarmesystems nominelle elektrisitetsforbruk når pumpen og varmegeneratoren er inaktive, uttrykt i W,
The seasonal space heating energy efficiency class of a heater, with the exception of low-temperature heat pumps and heat pump space heaters for low-temperature application, shall be determined on the basis of its seasonal space heating energy efficiency as set out in Table 1.
Den sesongavhengige energieffektivitetsklassen ved romoppvarming skal med unntak av lavtemperaturvarmepumper og varmepumpeanlegg for romoppvarming og lavtemperaturbruk, bestemmes ut fra varmeanleggets sesongavhengige energieffektivitet ved romoppvarming som angitt i tabell 1.
The seasonal space heating energy efficiency classes of a low-temperature heat pump and a heat pump space heater for low-temperature application shall be determined on the basis of its seasonal space heating energy efficiency as set out in Table 2.
De sesongavhengige energieffektivitetsklassene ved romoppvarming skal for lavtemperaturvarmepumper og varmepumpeanlegg for romoppvarming og lavtemperaturbruk bestemmes ut fra anleggets sesongavhengige energieffektivitet ved romoppvarming som angitt i tabell 2.
The seasonal space heating energy efficiency of a heater shall be calculated in accordance with points 3 and 4 of Annex VII, for heat pump space heaters, heat pump combination heaters and low-temperature heat pumps under average climate conditions.
Et varmeanleggs sesongavhengige energieffektivitet ved romoppvarming skal beregnes i samsvar med vedlegg VII nr. 3 og 4 for varmepumpeanlegg for romoppvarming, varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming og lavtemperaturvarmepumper ved gjennomsnittlige klimaforhold.
Seasonal space heating energy efficiency η s in %
Sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming η s i %
A +++
A +++
η s ≥ 150
η s ≥ 150
A ++
A ++
125 ≤ η s &lt; 150
125 ≤ η s &lt; 150
A +
A +
η s &lt; 30
η s ≥ 30
The water heating energy efficiency class of a combination heater shall be determined on the basis of its water heating energy efficiency as set out in Table 3.
Energieffektivitetsklassen ved vannoppvarming skal for et anlegg for rom- og tappevannoppvarming bestemmes på grunnlag av anleggets energieffektivitet ved vannoppvarming i henhold til tabell 3.
The water heating energy efficiency of a combination heater shall be calculated in accordance with point 5 of Annex VII.
Energieffektiviteten ved vannoppvarming skal for et anlegg for rom- og tappevannoppvarming beregnes i samsvar med vedlegg VII nr. 5.
Water heating energy efficiency classes of combination heaters, categorised by declared load profiles, η wh in %
Energieffektivitetsklasser ved vannoppvarming for anlegg for rom- og tappevannoppvarming fordelt etter opplyste forbruksprofiler, η wh i %
η wh ≥ 62
η wh ≥ 62
53 ≤ η wh &lt; 62
53 ≤ η wh &lt; 62
η wh &lt; 19
η wh &lt; 19
The energy efficiency class of a solar hot water storage tank, if (part of) a solar device, shall be determined on the basis of its standing loss as set out in Table 4.
Energieffektivitetsklassen for en soloppvarmet varmtvannsbeholder, dersom det dreier seg om (deler av) en solvarmeinnretning, skal bestemmes på grunnlag av stillstandstapet som angitt i tabell 4.
Standing loss S in Watts, with storage volume V in litres
Stillstandstap S i Watt med lagringsvolum V i liter
Boiler space heaters in seasonal space heating energy efficiency classes A ++ to G
Kjelanlegg for romoppvarming i sesongavhengig energieffektivitetsklasse A ++ til G ved romoppvarming
the seasonal space heating energy efficiency class, determined in accordance with point 1 of Annex II; the head of the arrow containing the seasonal space heating energy efficiency class of the boiler space heater shall be placed at the same height as the head of the relevant energy efficiency class;
Den sesongavhengige energieffektivitetsklassen ved romoppvarming, bestemt i samsvar med vedlegg II nr. 1. Spissen på pilen som inneholder den sesongavhengige energieffektivitetsklassen for kjelanlegget for romoppvarming, skal plasseres rett ut for pilspissen for den gjeldende energieffektivitetsklassen.
The design aspects of the label for boiler space heaters shall be in accordance with point 5 of this Annex.
Etiketten til kjelanlegg for romoppvarming skal utformes i samsvar med nr. 5 i dette vedlegg.
Cogeneration space heaters in seasonal space heating energy efficiency classes A ++ to G
Kraftvarmeanlegg for romoppvarming i sesongavhengig energieffektivitetsklasse A ++ til G ved romoppvarming
the seasonal space heating energy efficiency class, determined in accordance with point 1 of Annex II; the head of the arrow containing the seasonal space heating energy efficiency class of the cogeneration space heater shall be placed at the same height as the head of the relevant energy efficiency class;
Den sesongavhengige energieffektivitetsklassen ved romoppvarming, bestemt i samsvar med vedlegg II nr. 1. Spissen på pilen som inneholder den sesongavhengige energieffektivitetsklassen for kraftvarmeanlegget for romoppvarming, skal plasseres rett ut for pilspissen for den gjeldende energieffektivitetsklassen.
the rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater, in kW, rounded to the nearest integer;
Den nominelle varmeavgivningen, herunder den nominelle varmeavgivningen for eventuelle supplerende varmeanlegg, i kW, avrundet til nærmeste hele tall.
the sound power level L WA , indoors, in dB, rounded to the nearest integer;
Lydeffektnivået L WA inne, i dB, avrundet til nærmeste hele tall.
The design aspects of the label for cogeneration space heaters shall be in accordance with point 6 of this Annex.
Etiketten til kraftvarmeanlegg for romoppvarming skal utformes i samsvar med nr. 6 i dette vedlegg.
Heat pump space heaters, except low-temperature heat pumps, in seasonal space heating energy efficiency classes A ++ to G
Varmepumpeanlegg for romoppvarming, unntatt lavtemperaturvarmepumper, i sesongavhengig energieffektivitetsklasse A ++ til G ved romoppvarming
the seasonal space heating energy efficiency class under average climate conditions for medium- and low-temperature application, respectively, determined in accordance with point 1 of Annex II; the head of the arrow containing the seasonal space heating energy efficiency class of the heat pump space heater for medium- and low-temperature application, respectively, shall be placed at the same height as the head of the relevant energy efficiency class;
Den sesongavhengige energieffektivitetsklassen ved romoppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold for middels- og lavtemperaturbruk, bestemt i samsvar med vedlegg II nr. 1. Spissen på pilen som inneholder den sesongavhengige energieffektivitetsklassen ved romoppvarming for varmepumpeanlegget for romoppvarming for henholdsvis middels- og lavtemperaturbruk, skal plasseres rett ut for pilspissen for den gjeldende energieffektivitetsklassen.
the rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater, in kW, under average, colder and warmer climate conditions for medium- and low-temperature application, respectively, rounded to the nearest integer;
Den nominelle varmeavgivningen, herunder den nominelle varmeavgivningen for eventuelle supplerende varmeanlegg, i kW, ved gjennomsnittlige, kaldere og varmere klimaforhold for henholdsvis middels- og lavtemperaturbruk, avrundet til nærmeste hele tall.
the sound power level L WA , indoors (if applicable) and outdoors, in dB, rounded to the nearest integer.
Lydeffektnivået L WA inne (dersom det er relevant) og ute, i dB, avrundet til nærmeste hele tall.
The design aspects of the label for heat pump space heaters shall be in accordance with point 7 of this Annex.
Etiketten til varmepumpeanlegg for romoppvarming skal utformes i samsvar med nr. 7 i dette vedlegg.
By way of exception, where a model has been granted an ‘EU Ecolabel’ under Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council( ), a copy of the EU Ecolabel may be added.
Som unntak gjelder likevel at dersom en modell har fått tildelt et EU-miljømerke i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010( ), kan en kopi av EU-miljømerket legges til.
Low-temperature heat pumps in seasonal space heating energy efficiency classes A ++ to G
Lavtemperaturvarmepumper i sesongavhengig energieffektivitetsklasse A ++ til G ved romoppvarming
the seasonal space heating energy efficiency class under average climate conditions, determined in accordance with point 1 of Annex II; the head of the arrow containing the seasonal space heating energy efficiency class of the low-temperature heat pump shall be placed at the same height as the head of the relevant energy efficiency class;
Den sesongavhengige energieffektivitetsklassen ved romoppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold, bestemt i samsvar med vedlegg II nr. 1. Spissen på pilen som inneholder den sesongavhengige energieffektivitetsklassen for lavtemperaturvarmepumpen, skal plasseres rett ut for pilspissen for den gjeldende energieffektivitetsklassen.
The design aspects of the label for low-temperature heat pumps shall be in accordance with point 8 of this Annex.
Etiketten til lavtemperaturvarmepumper skal utformes i samsvar med nr. 8 i dette vedlegg.
By way of exception, where a model has been granted an ‘EU Ecolabel’ under Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council, a copy of the EU Ecolabel may be added.
Som unntak gjelder likevel at dersom en modell har fått tildelt et EU-miljømerke i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010, kan en kopi av EU-miljømerket legges til.
Boiler space heaters in seasonal space heating energy efficiency classes A +++ to D
Kjelanlegg for romoppvarming i sesongavhengig energieffektivitetsklasse A +++ til D ved romoppvarming
The information listed in point 1.1.1(a) of this Annex shall be included in the label.
Etiketten skal inneholde opplysningene oppført i nr. 1.1.1 bokstav a) i dette vedlegg.
Cogeneration space heaters in seasonal space heating energy efficiency classes A +++ to D
Kraftvarmeanlegg for romoppvarming i sesongavhengig energieffektivitetsklasse A +++ til D ved romoppvarming
The information listed in point 1.1.2(a) of this Annex shall be included in the label.
Etiketten skal inneholde opplysningene oppført i nr. 1.1.2 bokstav a) i dette vedlegg.
Heat pump space heaters, except low-temperature heat pumps, in seasonal space heating energy efficiency classes A +++ to D
Varmepumpeanlegg for romoppvarming, unntatt lavtemperaturvarmepumper, i sesongavhengig energieffektivitetsklasse A +++ til D ved romoppvarming
Low-temperature heat pumps in seasonal space heating energy efficiency classes A +++ to D
Lavtemperaturvarmepumper i sesongavhengig energieffektivitetsklasse A +++ til D ved romoppvarming
Label for packages of space heater, temperature control and solar device in seasonal space heating energy efficiency classes A +++ to G
Etikett til pakker med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning i sesongavhengig energieffektivitetsklasse A +++ til G ved romoppvarming
the seasonal space heating energy efficiency class of the space heater, determined in accordance with point 1 of Annex II;
Den sesongavhengige energieffektivitetsklassen for anlegget ved romoppvarming, fastsatt i samsvar med vedlegg II nr. 1.
the seasonal space heating energy efficiency class of the package of space heater, temperature control and solar device, determined in accordance with point 5 of Annex IV; the head of the arrow containing the seasonal space heating energy efficiency class of the package of space heater, temperature control and solar device shall be placed at the same height as the head of the relevant energy efficiency class.
Den sesongavhengige energieffektivitetsklassen ved romoppvarming for pakken med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning, bestemt i samsvar med vedlegg IV nr. 5. Spissen på pilen som inneholder den sesongavhengige energieffektivitetsklassen ved romoppvarming for pakken med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning skal plasseres rett ut for pilspissen for den gjeldende energieffektivitetsklassen.
The design aspects of the label for packages of space heater, temperature control and solar device shall be in accordance with point 11 of this Annex.
Etiketten til pakker med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning skal utformes i samsvar med nr. 11 i dette vedlegg.
For packages of space heater, temperature control and solar device in seasonal space heating energy efficiency classes A +++ to D, the last classes E to G in the A +++ to G scale may be omitted.
For pakker med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning i sesongavhengig energieffektivitetsklasse A +++ til D ved romoppvarming, kan de laveste klassene, E til G i skalaen A +++ til G, utelates.
Label for packages of combination heater, temperature control and solar device in seasonal space heating and water heating energy efficiency classes A +++ to G
Etikett til pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning i sesongavhengig energieffektivitetsklasse A +++ til G ved romoppvarming og energieffektivitetsklasse ved vannoppvarming
the seasonal space heating and water heating energy efficiency classes of the combination heater, determined in accordance with points 1 and 2 of Annex II;
Den sesongavhengige energieffektivitetsklassen ved romoppvarming og energieffektivitetsklassen ved vannoppvarming for anlegg for rom- og tappevannoppvarming, fastsatt i samsvar med vedlegg II nr. 1 og 2.
the seasonal space heating energy efficiency class of the package of combination heater, temperature control and solar device, determined in accordance with point 6 of Annex IV; the head of the arrow containing the seasonal space heating energy efficiency class of the package of combination heater, temperature control and solar device shall be placed at the same height as the head of the relevant energy efficiency class;
Den sesongavhengige energieffektivitetsklassen ved romoppvarming for pakken med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning, bestemt i samsvar med vedlegg IV nr. 6. Spissen på pilen som inneholder den sesongavhengige energieffektivitetsklassen ved romoppvarming for pakken med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning skal plasseres rett ut for pilspissen for den gjeldende energieffektivitetsklassen.
the water heating energy efficiency class of the package of combination heater, temperature control and solar device, determined in accordance with point 6 of Annex IV; the head of the arrow containing the water heating energy efficiency class of the package of combination heater, temperature control and solar device shall be placed at the same height as the head of the relevant energy efficiency class.
Energieffektivitetsklassen ved vannoppvarming for pakken med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning, bestemt i samsvar med vedlegg IV nr. 6. Spissen på pilen som inneholder energieffektivitetsklassen ved vannoppvarming for pakken med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning skal plasseres rett ut for pilspissen for den gjeldende energieffektivitetsklassen.
The design aspects of the label for packages of combination heater, temperature control and solar device shall be in accordance with point 12 of this Annex.
Etiketten til pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning skal utformes i samsvar med nr. 12 i dette vedlegg.
For packages of combination heater, temperature control and solar device in seasonal space heating and/or water heating energy efficiency classes A +++ to D, the last classes E to G in the A +++ to G scale may be omitted.
For pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning i sesongavhengig energieffektivitetsklasse A +++ til D ved romoppvarming og/eller energieffektivitetsklasse A +++ til D ved vannoppvarming, kan de laveste klassene, E til G i skalaen A +++ til G, utelates.
The label shall be at least 105 mm wide and 200 mm high.
Etiketten skal være minst 105 mm bred og 200 mm høy.
0 % cyan, 70 % magenta, 100 % yellow, 0 % black.
0 % cyanblått, 70 % magentarødt, 100 % gul, 0 % svart.
EU label border stroke:
EU-etikettens kantlinje:
4 pt, colour: cyan 100 %, round corners:
4 pt, farge: cyanblått 100 %, runde hjørner:
3,5 mm.
3,5 mm.
EU logo:
EU-logo:
Energy label:
Energiforbruksetikett:
86 mm, height:
86 mm, høyde:
Sub-logos border:
Linje under logoer:
1 pt, colour: cyan 100 %, length:
1 pt, farge: cyanblått 100 %, lengde:
Space heating function:
Romoppvarmingsfunksjon:
Pictogram as depicted.
Piktogram som vist.
A ++ -G and A +++ -D scales, respectively:
Skala A ++ -G og skala A +++ -D:
Arrow: height:
Pil: høyde:
1,3 mm, colours:
1,3 mm, farger:
Calibri bold 16 pt, capitals, white, ‘+’ symbols: superscript, aligned on a single row.
Calibri fet 16 pt, blokkbokstaver, hvit, «+»-symboler: opphøyd, plassert på én linje.
Seasonal space heating energy efficiency class:
Sesongavhengig energieffektivitetsklasse ved romoppvarming:
Arrow: width:
Pil: bredde:
12 mm, 100 % black,
12 mm, 100 % svart.
Sound power level, indoors :
Lydeffektnivå, inne :
Pictogram as depicted,
Piktogram som vist.
3,5 mm,
3,5 mm.
Calibri bold 20 pt, 100 % black,
Calibri fet 20 pt, 100 % svart.
Calibri regular 15 pt, 100 % black.
Calibri normal 15 pt, 100 % svart.
Rated heat output:
Nominell varmeavgivning:
2 pt – colour: cyan 100 % – round corners:
2 pt, farge: cyanblått 100 %, runde hjørner:
Year of label introduction and number of Regulation:
År for innføringen av etiketten, og forordningsnummer:
Supplier’s name or trademark.
Leverandørens navn eller varemerke.
Supplier’s model identifier:
Leverandørens modellbetegnelse:
The supplier’s name or trade mark and model identifier shall fit in a space of 86 × 12 mm.
Leverandørens navn eller varemerke og modellbetegnelse skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm.
Sound power level, indoors:
Lydeffektnivå, inne :
Electricity function:
Elektrisitetsfunksjon:
Medium- and low-temperature application:
Middels- og lavtemperaturbruk:
Sound power level, indoors (if applicable) and outdoors:
Lydeffektnivå, inne (dersom det er relevant) og ute:
Calibri at least 15 pt, 100 % black,
Calibri minst 15 pt, 100 % svart.
European temperature map and colour squares:
Temperaturkart over Europa og fargekvadrater:
Low-temperature application:
Lavtemperaturbruk:
1 mm – colours:
1 mm – farger:
Water heating function:
Vannoppvarmingsfunksjon:
Pictogram as depicted, including the declared load profile expressed as the appropriate letter in accordance with Table 15 of Annex VII:
Piktogram som vist, herunder opplyst forbruksprofil, i form av den relevante bokstaven i samsvar med tabell 15 i vedlegg VII:
Calibri bold 16 pt, 100 % black.
Calibri fet 16 pt, 100 % svart.
A ++ -G and A-G, A +++ -D or A + -F scales, respectively:
Skala A ++ -G og A-G, skala A +++ -D eller A + -F:
Seasonal space heating and water heating energy efficiency classes:
Sesongavhengige energieffektivitetsklasser ved romoppvarming og energieffektivitetsklasser ved vannoppvarming:
If applicable, off-peak fitness:
Dersom det er relevant, egnethet for perioder med lav belastning:
Space heating function :
Romoppvarmingsfunksjon:
Arrow : height:
Pil: høyde:
If applicable, off-peak fitness:
Dersom det er relevant, egnethet for perioder uten toppbelastning:
Space heater:
Anlegg for romoppvarming:
14 mm, 100 % black;
14 mm, 100 % svart.
Package with solar collector, hot water storage tank, temperature control and/or supplementary heater:
Pakke med solfanger, varmtvannsbeholder, temperaturregulator og/eller supplerende varmeanlegg:
Pictograms as depicted,
Piktogram som vist.
Calibri bold 50 pt, cyan 100 %,
Calibri fet 50 pt, 100 % cyanblått.
Boxes: width:
Bokser: bredde:
12 mm, border:
12 mm, ramme:
4 pt, cyan 100 %,
4 pt, cyanblått 100 %.
A +++ -G scale with border:
Skala A +++ -G med ramme: