natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the rated heat output Prated is equal to the design load for heating Pdesignh , and the rated heat output of a supplementary heater Psup is equal to the supplementary capacity for heating sup(Tj) .
For varmepumpeanlegg for romoppvarming og varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming er den nominelle varmeavgivningen Prated lik den dimensjonerende belastningen for oppvarming Pdesignh ; og den nominelle varmeavgivningen for et supplerende varmeanlegg Psup er lik den supplerende oppvarmingskapasiteten sup(Tj) .
If Cdh is not determined by measurement then the default degradation coefficient is Cdh = 0,9.
Dersom Cdh ikke bestemmes ved måling, er koeffisienten for effektivitetstap som standard Cdh = 0,9.
For temperature controls, the technical documentation referred to in Article 3(3)(b) shall include:
For temperaturregulatorer skal den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 3 nr. 3 bokstav b), omfatte følgende:
the contribution of the temperature control to seasonal space heating energy efficiency in %, rounded to one decimal place;
temperaturregulatorens bidrag til den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming i %, avrundet til én desimal.
For solar devices, the technical documentation referred to in Article 3(4)(b) shall include:
For solvarmeinnretninger skal den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 3 nr. 4 bokstav b), omfatte følgende:
the collector aperture area A sol in m 2 , to two decimal places;
solfangerens transparente areal A sol i m 2 , avrundet til to desimaler,
the collector efficiency η col in %, rounded to the nearest integer;
solfangerens effektivitet η col i %, avrundet til nærmeste hele tall,
the energy efficiency class of the solar hot water storage tank, determined in accordance with point 3 of Annex II;
den soloppvarmede varmtvannsbeholderens energieffektivitetsklasse, fastsatt i samsvar med vedlegg II nr. 3,
the standing loss S of the solar hot water storage tank in W, rounded to the nearest integer;
den soloppvarmede varmtvannsbeholderens stillstandstap S i W, avrundet til nærmeste hele tall,
the storage volume V of the solar hot water storage tank in litres and m 3 ;
den soloppvarmede varmtvannsbeholderens lagringsvolum V i liter og m 3 ,
the annual non-solar heat contribution Q nonsol in kWh in terms of primary energy for electricity and/or in kWh in terms of GCV for fuels, for the load profiles M, L, XL and XXL under average climate conditions, rounded to the nearest integer;
det årlige varmetilskuddet fra andre kilder enn solen Q nonsol i kWh primærenergi for elektrisitet og/eller i kWh på grunnlag av PCS for brensler for forbruksprofil M, L, XL og XXL ved gjennomsnittlige klimaforhold, avrundet til nærmeste hele tall.
the pump power consumption solpump in W, rounded to the nearest integer;
pumpens effektforbruk solpump i W, avrundet til nærmeste hele tall,
the standby power consumption solstandby in W, to two decimal places;
effektforbruket i hviletilstand solstandby i W, avrundet til to desimaler,
the annual auxiliary electricity consumption Q aux in kWh in terms of final energy, rounded to the nearest integer;
det årlige forbruket av tilleggselektrisitet Q aux i kWh sluttenergi, avrundet til nærmeste hele tall.
For packages of space heater, temperature control and solar device, the technical documentation referred to in Article 3(5)(c) shall include:
For pakker med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning skal den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 3 nr. 5 bokstav c), omfatte følgende:
the seasonal space heating energy efficiency in %, rounded to the nearest integer;
den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming i %, avrundet til nærmeste hele tall,
the technical parameters set out in points 1, 3 and 4 of this Annex;
de tekniske parametrene som er angitt i nr. 1, 3 og 4 i dette vedlegg.
For packages of combination heater, temperature control and solar device, the technical documentation referred to in Article 3(6)(c) shall include:
For pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning skal den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 3 nr. 6 bokstav c), omfatte følgende:
the seasonal space heating energy efficiency and water heating energy efficiency in %, rounded to the nearest integer;
den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming og energieffektiviteten ved vannoppvarming i %, avrundet til nærmeste hele tall,
The information referred to in Article 4(1)(b) shall be provided in the following order:
Opplysningene nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), skal angis i følgende rekkefølge:
the rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater, in kW, rounded to the nearest integer (for heat pump space heaters, under average climate conditions);
Den nominelle varmeavgivningen, herunder den nominelle varmeavgivningen for eventuelle supplerende varmeanlegg, i kW, avrundet til nærmeste hele tall (for varmepumpeanlegg for romoppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold).
the seasonal space heating energy efficiency in %, rounded to the nearest integer and calculated in accordance with points 3 and 4 of Annex VII (for heat pump space heaters, under average climate conditions);
Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming i %, avrundet til nærmeste hele tall og beregnet i samsvar med vedlegg VII nr. 3 og 4 (for varmepumpeanlegg for romoppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold).
the annual energy consumption in kWh in terms of final energy and/or in GJ in terms of GCV , rounded to the nearest integer and calculated in accordance with points 3 and 4 of Annex VII (for heat pump space heaters, under average climate conditions);
Det årlige energiforbruket i kWh sluttenergi og/eller i GJ på grunnlag av PCS , avrundet til nærmeste hele tall og beregnet i samsvar med vedlegg VII nr. 3 og 4 (for varmepumpeanlegg for romoppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold).
the sound power level L WA , outdoors, in dB, rounded to the nearest integer;
Lydeffektnivået L WA ute, i dB, avrundet til nærmeste hele tall.
The size and font in which the information referred in point 1.1 is printed or shown shall be legible.
Størrelsen og skrifttypen som brukes i trykkingen av opplysningene nevnt i nr. 1.1, skal være lett å lese.
for space heating, the medium-temperature application; for water heating, the declared load profile, expressed as the appropriate letter and typical usage in accordance with Table 15 of Annex VII;
For romoppvarming, middelstemperaturbruk. For vannoppvarming, den opplyste forbruksprofilen i form av den relevante bokstaven og den typiske bruken i samsvar med tabell 15 i vedlegg VII.
the rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater, in kW, rounded to the nearest integer (for heat pump combination heaters, under average climate conditions);
Den nominelle varmeavgivningen, herunder den nominelle varmeavgivningen for eventuelle supplerende varmeanlegg, i kW, avrundet til nærmeste hele tall (for varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming, ved gjennomsnittlige klimaforhold).
for space heating, the annual energy consumption in kWh in terms of final energy and/or in GJ in terms of GCV , rounded to the nearest integer and calculated in accordance with points 3 and 4 of Annex VII (for heat pump combination heaters, under average climate conditions); for water heating, the annual electricity consumption in kWh in terms of final energy and/or the annual fuel consumption in GJ in terms of GCV , rounded to the nearest integer and calculated in accordance with point 5 of Annex VII (for heat pump combination heaters, under average climate conditions);
For romoppvarming, det årlige energiforbruket i kWh sluttenergi og/eller i GJ på grunnlag av PCS , avrundet til nærmeste hele tall og beregnet i samsvar med vedlegg VII nr. 3 og 4 (for varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming, ved gjennomsnittlige klimaforhold). For vannoppvarming, det årlige elektrisitetsforbruket i kWh sluttenergi og/eller det årlige brenselforbruket i GJ på grunnlag av PCS , avrundet til nærmeste hele tall og beregnet i samsvar med vedlegg VII nr. 5 (for varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming, ved gjennomsnittlige klimaforhold).
the seasonal space heating energy efficiency in %, rounded to the nearest integer and calculated in accordance with points 3 and 4 of Annex VII (for heat pump combination heaters, under average climate conditions); the water heating energy efficiency in %, rounded to the nearest integer and calculated in accordance with point 5 of Annex VII (for heat pump combination heaters, under average climate conditions);
Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming i %, avrundet til nærmeste hele tall og beregnet i samsvar med vedlegg VII nr. 3 og 4 (for varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming, ved gjennomsnittlige klimaforhold). Energieffektiviteten ved vannoppvarming i %, avrundet til nærmeste hele tall og beregnet i samsvar med vedlegg VII nr. 5 (for varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming, ved gjennomsnittlige klimaforhold).
The size and font in which the information referred in point 2.1 is printed or shown shall be legible.
Størrelsen og skrifttypen som brukes i trykkingen av opplysningene nevnt i nr. 2.1, skal være lett å lese.
the seasonal space heating energy efficiency in %, rounded to the nearest integer;
Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming i %, avrundet til nærmeste hele tall.
the elements set out in Figure 1, Figure 2, Figure 3 and Figure 4, respectively, of Annex IV.
De elementene som er angitt i henholdsvis figur 1, figur 2, figur 3 og figur 4 i vedlegg IV.
The size and font in which the information referred in point 3.1 is printed or shown shall be legible.
Størrelsen og skrifttypen som brukes i trykkingen av opplysningene nevnt i nr. 3.1, skal være lett å lese.
the seasonal space heating energy efficiency and the water heating energy efficiency in %, rounded to the nearest integer;
Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming og energieffektiviteten ved vannoppvarming i %, avrundet til nærmeste hele tall.
the elements set out in Figure 1 and Figure 3, respectively, of Annex IV;
De elementene som er angitt i henholdsvis figur 1 og figur 3 i vedlegg IV.
the elements set out in Figure 5 of Annex IV.
De elementene som er angitt i figur 5 i vedlegg IV.
The size and font in which the information referred in point 4.1 is printed or shown shall be legible.
Størrelsen og skrifttypen som brukes i trykkingen av opplysningene nevnt i nr. 4.1, skal være lett å lese.
For the purposes of compliance and verification of compliance with the requirements of this Regulation, measurements and calculations shall be made using harmonised standards the reference numbers of which have been published for this purpose in the Official Journal of the European Union , or using other reliable, accurate and reproducible methods that take into account the generally recognised state-of-the-art methods.
Når det gjelder samsvar og kontroll med at kravene i denne forordning er oppfylt, skal målinger og beregninger utføres ved bruk av harmoniserte standarder hvis referansenumre er offentliggjort for dette formål i Den europeiske unions tidende , eller ved hjelp andre pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som bygger på allment anerkjente metoder som representerer det nåværende utviklingstrinn i teknikken.
They shall meet the conditions and technical parameters set out in points 2 to 6.
De skal oppfylle vilkårene og de tekniske parametrene i nr. 2 ‑ 6.
For the purposes of the measurements set out in points 3 to 7, the indoor ambient temperature shall be set at 20 °C.
Med henblikk på målingene angitt i nr. 3 ‑ 7, skal innetemperaturen være 20 °C.
For the purposes of the calculations set out in points 3 to 7, electricity consumption shall be multiplied by a conversion coefficient CC of 2,5, unless the annual electricity consumption is expressed in final energy for the end-user, as set out in points 3(b), 4(g), 5(e) and 6.
Med henblikk på beregningene angitt i nr. 3 ‑ 7 skal elektrisitetsforbruket multipliseres med en omregningsfaktor CC på 2,5, med mindre det årlige elektrisitetsforbruket uttrykkes i sluttenergi for sluttbrukeren, som angitt i nr. 3 bokstav b), nr. 4 bokstav g), nr. 5 bokstav e) og nr. 6.
The seasonal space heating energy efficiency η s shall be calculated as the seasonal space heating energy efficiency in active mode η son , corrected by contributions accounting for temperature controls, auxiliary electricity consumption, standby heat loss, ignition burner power consumption (if applicable) and, for cogeneration space heaters, corrected by adding the electrical efficiency multiplied by a conversion coefficient CC of 2,5.
Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming η s skal beregnes som sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming i aktiv tilstand η son , korrigert for bidrag fra temperaturregulatorer, forbruk av tilleggselektrisitet, varmetap i hviletilstand, tennbrennerens effektforbruk (dersom det er relevant), og, for kraftvarmeanlegg for romoppvarming, korrigert ved å legge til elektrisitetseffektiviteten multiplisert med en omregningsfaktor CC på 2,5.
The annual energy consumption Q HE in kWh in terms of final energy and/or in GJ in terms of GCV shall be calculated as the ratio of the reference annual heating demand and the seasonal space heating energy efficiency.
Det årlige energiforbruket Q HE i kWh sluttenergi og/eller GJ på grunnlag av PCS skal beregnes som forholdet mellom det årlige referansebehovet for oppvarming og den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming.
For establishing the rated coefficient of performance COP rated or rated primary energy ratio PER rated , or the sound power level, the operating conditions shall be the standard rating conditions set out in Table 9 and the same declared capacity for heating shall be used.
For å fastsette den nominelle effektfaktoren COP rated , den nominelle primærenergifaktoren PER rated eller lydeffektnivået skal driftsforholdene være standard driftsforhold angitt i tabell 9, og den samme opplyste oppvarmingskapasiteten skal brukes.
The active mode coefficient of performance SCOP on for average, colder and warmer climate conditions shall be calculated on the basis of the part load for heating Ph(T j ) , the supplementary capacity for heating sup(T j ) (if applicable), and the bin-specific coefficient of performance COPbin(Tj) or bin-specific primary energy ratio PERbin(T j ) , weighted by the bin-hours for which the bin conditions apply, using the following conditions:
Effektfaktoren i aktiv tilstand SCOP on for gjennomsnittlige, kaldere og varmere klimaforhold skal beregnes på grunnlag av delbelastning for oppvarming Ph(T j ) , supplerende oppvarmingskapasitet sup(T j ) (dersom det er relevant), og bin-spesifikk effektfaktor COPbin(Tj) eller bin-spesifikk primærenergifaktor PERbin(T j ) , veid med de bin-timene der bin-vilkårene foreligger, basert på følgende vilkår:
the reference design conditions set out in Table 10;
Dimensjonerende referansevilkår fastsatt i tabell 10.
the European reference heating season under average, colder and warmer climate conditions set out in Table 12;
Den europeiske referanseoppvarmingssesongen ved gjennomsnittlige, kaldere og varmere klimaforhold som angitt i tabell 12.
The reference annual heating demand Q H shall be the design load for heating Pdesignh for average, colder and warmer climate conditions, multiplied by the annual equivalent active mode hours H HE of 2066, 2465 and 1336 for average, colder and warmer climate conditions, respectively.
Det årlige referansebehovet for oppvarming Q H skal være den dimensjonerende belastningen for oppvarming Pdesignh for gjennomsnittlige, kaldere og varmere klimaforhold, multiplisert med det tilsvarende årlige timetallet i aktiv tilstand H HE på 2 066, 2 465 og 1 336 for henholdsvis gjennomsnittlige, kaldere og varmere klimaforhold.
The annual energy consumption Q HE shall be calculated as the sum of:
Det årlige energiforbruket Q HE skal beregnes som summen av:
the ratio of the reference annual heating demand Q H and the active mode coefficient of performance SCOP on or active mode primary energy ratio SPER on ; and
forholdet mellom det årlige referansebehovet for oppvarming Q H og effektfaktoren i aktiv tilstand SCOP on eller primærenergifaktoren i aktiv tilstand SPER on , og
The seasonal coefficient of performance SCOP or seasonal primary energy ratio SPER shall be calculated as the ratio of the reference annual heating demand Q H and the annual energy consumption Q HE .
Den sesongavhengige effektfaktoren SCOP eller sesongavhengige primærenergifaktoren SPER skal beregnes som forholdet mellom det årlige referansebehovet for oppvarming Q H og det årlige energiforbruket Q HE .
The seasonal space heating energy efficiency η s shall be calculated as the seasonal coefficient of performance SCOP divided by the conversion coefficient CC or the seasonal primary energy ratio SPER , corrected by contributions accounting for temperature controls and, for water-/brine-to-water heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the electricity consumption of one or more ground water pumps.
Den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming η s skal beregnes som den sesongavhengige effektfaktoren SCOP, dividert på omregningsfaktoren CC eller den sesongavhengige primærenergifaktoren SPER , korrigert for bidrag fra temperaturregulatorer, og, for varmepumpeanlegg (vann/saltvann til vann) for romoppvarming og varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming, elektrisitetsforbruket for én eller flere grunnvannspumper.
The annual energy consumption Q HE in kWh in terms of final energy and/or GJ in terms of GCV shall be calculated as the ratio of the reference annual heating demand Q H and the seasonal space heating energy efficiency η s .
Det årlige energiforbruket Q HE i kWh sluttenergi og/eller GJ på grunnlag av PCS skal beregnes som forholdet mellom det årlige referansebehovet for oppvarming Q H og den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming η s .
The water heating energy efficiency η wh of a combination heater shall be calculated as the ratio between the reference energy Q ref and the energy required for its generation under the following conditions:
Energieffektiviteten ved vannoppvarming η wh for et anlegg for rom- og tappevannoppvarming skal beregnes som forholdet mellom referanseenergien Q ref og den energien som kreves for å produsere denne energien ved følgende forhold:
measurements shall be carried out using the load profiles set out in Table 15;
Målingene skal gjennomføres med forbruksprofilene i tabell 15.
measurements shall be carried out using a 24-hour measurement cycle as follows:
Målingene skal gjennomføres i en målesyklus på 24 timer i samsvar med følgende:
heat pump combination heaters shall be tested under the conditions set out in Table 9;
varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming skal prøves i henhold til vilkårene i tabell 9,
heat pump combination heaters which use ventilation exhaust air as the heat source shall be tested under the conditions set out in Table 11;
varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming som bruker avtrekksluft fra ventilasjon som varmekilde, skal prøves i henhold til vilkårene i tabell 11.
the annual electricity consumption AEC in kWh in terms of final energy shall be calculated as daily electricity consumption Q elec in kWh in terms of final energy multiplied by 220;
Det årlige elektrisitetsforbruket AEC i kWh sluttenergi skal beregnes som daglig elektrisitetsforbruk Q elec i kWh sluttenergi, multiplisert med 220.
the annual fuel consumption AFC in GJ in terms of GCV shall be calculated as daily fuel consumption Q fuel multiplied by 220.
Det årlige brenselforbruket AFC i GJ på grunnlag av PCS skal beregnes som daglig brenselforbruk Q fuel , multiplisert med 220.
The results shall be used for the determination of the standing loss S and the calculations of the collector efficiency η col , the annual non-solar heat contribution Q nonsol for the load profiles M, L, XL and XXL under the average climate conditions set out in Tables 13 and 14, and the annual auxiliary electricity consumption Q aux in kWh in terms of final energy.
Resultatene skal brukes til å bestemme stillstandstapet S og til å beregne solfangerens effektivitet η col , det årlige varmetilskuddet fra andre kilder enn solen Q nonsol for forbruksprofil M, L, XL og XXL ved gjennomsnittlige klimaforhold som angitt i tabell 13 og 14, samt forbruket av tilleggselektrisitet per år Q aux i kWh sluttenergi.
+ 7 °C
+ 7 °C
(+ 6 °C)
(+ 6 °C)
+47 °C
+47 °C
+ 10 °C /
+ 10 °C/
– 10 (– 11) °C
– 10 (– 11) °C
maximum + 2 °C
høyst + 2 °C
maximum – 7 °C
høyst – 7 °C
+ 2 (+ 1) °C
+ 2 (+ 1) °C
Maximum ventilation exhaust air available [m 3 /h], with humidity of 5,5 g/m 3
Største mengde avtrekksluft fra ventilasjon [m 3 /h], med en fuktighet på 5,5 g/m 3
H j [h/annum]
H j [h/år]
Average global solar irradiance [W/m 2 ]
Gjennomsnittlig samlet solinnstråling [W/m 2 ]
Continued Table 15
Tabell 15 fortsettelse
For the purposes of assessing the conformity with the requirements laid down in Articles 3 and 4, the authorities of the Member States shall apply the following verification procedure:
For å vurdere samsvar med kravene fastsatt i artikkel 3 og 4 skal medlemsstatenes myndigheter bruke følgende framgangsmåte for verifisering:
for heaters, packages of space heater, temperature control and solar device, and packages of combination heater, temperature control and solar device, the seasonal space heating energy efficiency η s is not more than 8 % lower than the declared value at the rated heat output of the unit;
den sesongavhengige energieffektiviteten ved romoppvarming η s ikke er mer enn 8 % lavere enn den fastsatte verdien for enhetens nominelle varmeavgivning (for varmeanlegg, pakker med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning samt pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning),
for combination heaters and packages of combination heater, temperature control and solar device, the water heating energy efficiency η wh is not more than 8 % lower than the declared value at the rated heat output of the unit;
energieffektiviteten ved vannoppvarming η wh ikke er mer enn 8 % lavere enn den fastsatte verdien for enhetens nominelle varmeavgivning (for anlegg for rom- og tappevannoppvarming og pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning),
for heaters, the sound power level L WA is not more than 2 dB higher than the declared value of the unit;
lydeffektnivået L WA ikke er mer enn 2 dB høyere enn den fastsatte verdien for enheten (for varmeanlegg),
for solar devices, the collector efficiency η col is not more than 5 % lower than the declared value of the unit;
solfangerens effektivitet η col ikke er mer enn 5 % lavere enn den fastsatte verdien for enheten (for solvarmeinnretninger),
for solar devices, the standing loss S of the solar hot water storage tank is not more than 5 % higher than the declared value of the unit; and
den soloppvarmede varmtvannsbeholderens stillstandstap S ikke er mer enn 5 % høyere enn den fastsatte verdien for enheten (for solvarmeinnretninger), og
for solar devices, the auxiliary electricity consumption Q aux is not more than 5 % higher than the declared value of the unit.
forbruket av tilleggselektrisitet Q aux ikke er mer enn 5 % høyere enn den fastsatte verdien for enheten (for solvarmeinnretninger).