natgillin/translations-raw huggingface dataset:
for cogeneration space heaters not equipped with supplementary heaters, the useful efficiency at rated heat output, expressed in %;
for kraftvarmeanlegg for romoppvarming som ikke er utstyrt med supplerende varmeanlegg, driftsvirkningsgraden ved nominell varmeavgivning, uttrykt i %,
for cogeneration space heaters equipped with supplementary heaters, a weighted average of the useful efficiency at rated heat output with supplementary heater disabled, and the useful efficiency at rated heat output with supplementary heater enabled, expressed in %;
for kraftvarmeanlegg for romoppvarming utstyrt med supplerende varmeanlegg, et veid gjennomsnitt av driftsvirkningsgraden ved nominell varmeavgivning når det supplerende varmeanlegget er deaktivert, og driftsvirkningsgraden ved nominell varmeavgivning når det supplerende varmeanlegget er aktivert, uttrykt i %,
‘useful efficiency’ ( η ) means the ratio of the useful heat output and the total energy input of a boiler space heater, boiler combination heater or cogeneration space heater, expressed in %, whereby the total energy input is expressed in terms of GCV and/or in terms of final energy multiplied by CC ;
«driftsvirkningsgrad» ( η ) forholdet mellom nyttbar varmeavgivning og samlet energitilførsel i et kjelanlegg for romoppvarming, kjelanlegg for rom- og tappevannoppvarming eller kraftvarmeanlegg for romoppvarming, uttrykt i %, der samlet energitilførsel uttrykkes i PCS og/eller sluttenergi multiplisert med CC ,
‘useful heat output’ ( P ) means the heat output of a boiler space heater, boiler combination heater or cogeneration space heater transmitted to the heat carrier, expressed in kW;
«nyttbar varmeavgivning» ( P ) varmeavgivningen for et kjelanlegg for romoppvarming, kjelanlegg for rom- og tappevannoppvarming eller kraftvarmeanlegg for romoppvarming som overføres til varmebæreren, uttrykt i kW,
‘electrical efficiency’ ( η el ) means the ratio of the electricity output and the total energy input of a cogeneration space heater, expressed in %, whereby the total energy input is expressed in terms of GCV and/or in terms of final energy multiplied by CC ;
«elektrisitetseffektivitet» ( η el ) forholdet mellom elektrisitetsproduksjon og samlet energitilførsel i et kraftvarmeanlegg for romoppvarming, uttrykt i %, der samlet energitilførsel uttrykkes i PCS og/eller sluttenergi multiplisert med CC ,
‘ignition burner power consumption’ ( P ign ) means the power consumption of a burner intended to ignite the main burner, expressed in W in terms of GCV ;
«tennbrennerens effektforbruk» ( P ign ) effektforbruket for en brenner som er beregnet på å tenne hovedbrenneren, uttrykt i W på grunnlag av PCS ,
‘auxiliary electricity consumption’ means the annual electricity required for the designated operation of a boiler space heater, boiler combination heater or cogeneration space heater, calculated from the electric power consumption at full load ( elmax ), at part load ( elmin ), in standby mode and default operating hours at each mode, expressed in kWh in terms of final energy;
«forbruk av tilleggselektrisitet» det årlige elektrisitetsforbruket for den angitte driften av et kjelanlegg for romoppvarming, kjelanlegg for rom- og tappevannoppvarming eller kraftvarmeanlegg for romoppvarming, beregnet ut fra elektrisitetsforbruket ved full belastning ( elmax ), ved delbelastning ( elmin ), i hviletilstand og standard driftstimer i hver tilstand, uttrykt i kWh sluttenergi,
‘standby heat loss’ ( P stby ) means the heat loss of a boiler space heater, boiler combination heater or cogeneration space heater in operating modes without heat demand, expressed in kW;
«varmetap i hviletilstand» ( P stby ) varmetapet fra et kjelanlegg for romoppvarming, kjelanlegg for rom- og tappevannoppvarming eller kraftvarmeanlegg for romoppvarming i en driftstilstand uten varmebehov, uttrykt i kW,
‘rated coefficient of performance’ ( COP rated ) or ‘rated primary energy ratio’ ( PER rated ) means the declared heat capacity, expressed in kW, divided by the energy input, expressed in kW in terms of GCV and/or in kW in terms of final energy multiplied by CC , for heating provided at standard rating conditions;
«nominell effektfaktor» ( COP rated ) eller «nominell primærenergifaktor» ( PER rated ) fastsatt varmekapasitet, uttrykt i kW, dividert med energitilførsel, uttrykt i kW på grunnlag av PCS og/eller i kW sluttenergi multiplisert med CC , for oppvarming ved standard driftsforhold,
‘reference design conditions’ means the combination of the reference design temperature, the maximum bivalent temperature and the maximum operation limit temperature, as set out in Annex VII, Table 10;
«dimensjonerende referansevilkår» kombinasjonen av dimensjonerende referansetemperatur, høyeste bivalente temperatur og høyeste temperaturgrense for drift som angitt i tabell 10 i vedlegg VII,
‘reference design temperature’ ( Tdesignh ) means the outdoor temperature, expressed in degrees Celsius, as set out in Annex VII, Table 10, at which the part load ratio is equal to 1;
«dimensjonerende referansetemperatur» ( Tdesignh ) utetemperatur, uttrykt i grader Celsius i henhold til tabell 10 i vedlegg VII, der delbelastningsfaktoren er lik 1,
‘part load ratio’ ( pl(T j ) ) means the outdoor temperature minus 16 °C divided by the reference design temperature minus 16 °C;
«delbelastningsfaktor» ( pl(T j ) ) utetemperaturen minus 16 °C dividert på den dimensjonerende referansetemperaturen minus 16 °C,
‘bin’ ( bin j ) means a combination of an outdoor temperature and bin hours, as set out in Annex VII, Table 12;
«bin-vilkår» ( bin j ) en kombinasjon av en utetemperatur og bin-timer som angitt i tabell 12 i vedlegg VII,
‘bin hours’ ( H j ) means the hours per heating season, expressed in hours per year, at which an outdoor temperature occurs for each bin, as set out in Annex VII, Table 12;
«bin-timer» ( H j ) det antallet timer per oppvarmingssesong, uttrykt i timer per år, som utetemperaturen forekommer for hvert bin-vilkår, som angitt i tabell 12 vedlegg VII,
‘part load for heating’ ( Ph(T j ) ) means the heating load at a specific outdoor temperature, calculated as the design load multiplied by the part load ratio and expressed in kW;
«delbelastning for oppvarming» ( Ph(T j ) ) oppvarmingslasten ved en bestemt utetemperatur, beregnet som dimensjonerende belastning multiplisert med delbelastningsfaktoren og uttrykt i kW,
‘seasonal coefficient of performance’ ( SCOP ) or ‘seasonal primary energy ratio’ ( SPER ) means the overall coefficient of performance of a heat pump space heater or heat pump combination heater using electricity or the overall primary energy ratio of a heat pump space heater or heat pump combination heater using fuels, representative of the designated heating season, calculated as the reference annual heating demand divided by the annual energy consumption;
«sesongavhengig effektfaktor» ( SCOP ) eller «sesongavhengig primærenergifaktor» ( SPER ) den samlede effektfaktoren for et varmepumpeanlegg for romoppvarming eller varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming som bruker elektrisitet, eller den samlede primærenergifaktoren for et varmepumpeanlegg for romoppvarming eller varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming som bruker brensler, som er representativ for en bestemt oppvarmingssesong og beregnet som det årlige referansebehovet for oppvarming, dividert på det årlige energiforbruket,
‘reference annual heating demand’ ( Q H ) means the reference heating demand for a designated heating season, to be used as the basis for calculating SCOP or SPER and calculated as the product of the design load for heating and the annual equivalent active mode hours, expressed in kWh;
«årlig referansebehov for oppvarming» ( Q H ) referansebehovet for oppvarming for en bestemt oppvarmingssesong, som brukes som grunnlag for beregning av SCOP eller SPER, og beregnes som produktet av den dimensjonerende belastningen for oppvarming og det tilsvarende årlige timeantallet i aktiv tilstand, uttrykt i kWh,
‘annual equivalent active mode hours’ ( H HE ) means the assumed annual number of hours a heat pump space heater or heat pump combination heater has to provide the design load for heating to satisfy the reference annual heating demand, expressed in h;
«tilsvarende årlig timeantall i aktiv tilstand» ( H HE ) antatt timeantall per år der et varmepumpeanlegg for romoppvarming eller et varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming skal levere den dimensjonerende belastningen for oppvarming for å oppfylle det årlige referansebehovet for oppvarming, uttrykt i timer (h),
‘active mode coefficient of performance’ ( SCOP on ) or ‘active mode primary energy ratio’ ( SPER on ) means the average coefficient of performance of the heat pump space heater or heat pump combination heater using electricity in active mode or the average primary energy ratio of the heat pump space heater or heat pump combination heater using fuels in active mode for the designated heating season;
«effektfaktor i aktiv tilstand» ( SCOP on ) eller «primærenergifaktor i aktiv tilstand» ( SPER on ) den gjennomsnittlige effektfaktoren for et varmepumpeanlegg for romoppvarming eller et varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming som bruker elektrisitet i aktiv tilstand, eller den gjennomsnittlige primærenergifaktoren for et varmepumpeanlegg for romoppvarming eller et varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming som bruker brensel i aktiv tilstand, i en bestemt oppvarmingssesong,
‘supplementary capacity for heating’ ( sup(Tj) ) means the rated heat output Psup of a supplementary heater that supplements the declared capacity for heating to meet the part load for heating, if the declared capacity for heating is less than the part load for heating, expressed in kW;
«supplerende oppvarmingskapasitet» ( sup(Tj) ) den nominelle varmeavgivningen Psup for et supplerende varmeanlegg som supplerer den opplyste oppvarmingskapasiteten for å dekke delbelastningen for oppvarming, dersom den opplyste oppvarmingskapasiteten er mindre enn delbelastningen for oppvarming, uttrykt i kW,
‘bin-specific coefficient of performance’ ( COPbin(T j ) ) or ‘bin-specific primary energy ratio’ ( PERbin(T j ) ) means the coefficient of performance of the heat pump space heater or heat pump combination heater using electricity or primary energy ratio of the heat pump space heater or heat pump combination heater using fuel specific for every bin in a season, derived from the part load for heating, declared capacity for heating and declared coefficient of performance for specified bins and calculated for other bins by interpolation or extrapolation, corrected where necessary by the degradation coefficient;
«bin-spesifikk effektfaktor» ( COPbin(T j ) ) eller «bin-spesifikk primærenergifaktor» ( PERbin(T j ) ) effektfaktoren for et varmepumpeanlegg for romoppvarming eller et varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming som bruker elektrisitet, eller primærenergifaktor for et varmepumpeanlegg for romoppvarming eller et varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming som bruker brensel som er spesifikk for hvert bin-vilkår i en sesong, avledet av delbelastningen for oppvarming, opplyst oppvarmingskapasitet og fastsatt effektfaktor for angitte bin-vilkår og beregnet for øvrige bin-vilkår ved interpolering eller ekstrapolering, om nødvendig korrigert med koeffisienten for effektivitetstap,
‘declared capacity for heating’ ( Pdh(T j ) ) means the heating capacity a heat pump space heater or heat pump combination heater is able to deliver, for an outdoor temperature, expressed in kW;
«opplyst oppvarmingskapasitet» ( Pdh(T j ) ) den oppvarmingskapasiteten som et varmepumpeanlegg for romoppvarming eller et varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming kan levere ved en gitt utetemperatur, uttrykt i kW,
‘design load for heating’ ( Pdesignh ) means the rated heat output ( Prated ) of a heat pump space heater or heat pump combination heater at the reference design temperature, whereby the design load for heating is equal to the part load for heating with outdoor temperature equal to reference design temperature, expressed in kW;
«dimensjonerende belastning for oppvarming» ( Pdesignh ) den nominelle varmeavgivningen ( Prated ) for et varmepumpeanlegg for romoppvarming eller et varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming ved dimensjonerende referansetemperatur, der den dimensjonerende belastningen for oppvarming er lik delbelastningen for oppvarming, og utetemperaturen er lik den dimensjonerende referansetemperaturen, uttrykt i kW,
‘declared coefficient of performance’ ( COPd(T j ) ) or ‘declared primary energy ratio’ ( PERd(T j ) ) means the coefficient of performance or primary energy ratio at a limited number of specified bins;
«fastsatt effektfaktor» ( COPd(T j ) ) eller «fastsatt primærenergifaktor» ( PERd(T j ) ) effektfaktoren eller primærenergifaktoren ved et begrenset antall angitte bin-vilkår,
‘bivalent temperature’ ( T biv ) means the outdoor temperature declared by the supplier for heating at which the declared capacity for heating equals the part load for heating and below which the declared capacity for heating requires supplementary capacity for heating to meet the part load for heating, expressed in degrees Celsius;
«bivalent temperatur» ( T biv ) den utetemperaturen som leverandøren har opplyst om i forbindelse med oppvarming, og som ved hvilken den opplyste oppvarmingskapasiteten er lik delbelastningen for oppvarming, og som under hvilken den opplyste oppvarmingskapasiteten krever en supplerende oppvarmingskapasitet for å dekke delbelastningen for oppvarming, uttrykt i grader Celsius,
‘operation limit temperature’ ( TOL ) means the outdoor temperature declared by the supplier for heating, below which the air-to-water heat pump space heater or air-to-water heat pump combination heater will not be able to deliver any heating capacity and the declared capacity for heating is equal to zero, expressed in degrees Celsius;
«temperaturgrense for drift» ( TOL ) den utetemperaturen som leverandøren har opplyst om i forbindelse med oppvarming, under hvilken luft-til-vann-varmepumpen for romoppvarming eller for rom- og vannoppvarming ikke kan levere oppvarmingskapasitet og den opplyste oppvarmingskapasiteten er lik null, uttrykt i grader Celsius,
‘heating water operation limit temperature’ ( WTOL ) means the outlet water temperature declared by the supplier for heating, above which the heat pump space heater or heat pump combination heater will not be able to deliver any heating capacity and the declared capacity heating is equal to zero, expressed in degrees Celsius;
«oppvarmingsvannets temperaturgrense for drift» ( W TOL ) den temperaturen for oppvarmingsvannet som leverandøren har opplyst om, over hvilken varmepumpeanlegget for romoppvarming eller varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming ikke kan levere oppvarmingskapasitet og den opplyste oppvarmingskapasiteten er lik null, uttrykt i grader Celsius,
‘cycling interval capacity for heating’ ( Pcych ) means the integrated heating capacity over the cycling test interval for heating, expressed in kW;
«oppvarmingseffektivitet i syklusintervallet» ( Pcych ) den integrerte oppvarmingskapasiteten over syklusprøvingsintervallet for oppvarming, uttrykt i kW,
‘cycling interval efficiency’ ( COPcyc or PERcyc ) means the average coefficient of performance or average primary energy ratio over the cycling test interval, calculated as the integrated heating capacity over the interval, expressed in kWh, divided by the integrated energy input over that same interval, expressed in kWh in terms of GCV and/or in kWh in terms of final energy multiplied by CC ;
«effektivitet i syklusintervallet ( COPcyc eller PERcyc ) gjennomsnittlig effektfaktor eller gjennomsnittlig primærenergifaktor over syklusprøvingsintervallet, beregnet som den integrerte oppvarmingskapasiteten over intervallet, uttrykt i kWh, dividert på den integrerte energitilførselen over samme intervall, uttrykt i kWh på grunnlag av PCS og/eller i kWh sluttenergi multiplisert med CC ,
‘degradation coefficient’ ( Cdh ) means the measure of efficiency loss due to cycling of a heat pump space heater or heat pump combination heater; if Cdh is not determined by measurement then the default degradation coefficient is Cdh = 0,9;
«koeffisient for effektivitetstap» ( Cdh ) målet for effektivitetstap på grunn av syklusen i et varmepumpeanlegg for romoppvarming eller et varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming; dersom Cdh ikke bestemmes ved måling, er standardkoeffisienten for effektivitetstap Cdh = 0,9,
‘off mode’ means a condition in which the heat pump space heater or heat pump combination heater is connected to the mains power source and is not providing any function, including conditions providing only an indication of off mode condition and conditions providing only functionalities intended to ensure electromagnetic compatibility pursuant to Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council( );
«avslått tilstand» en tilstand der varmepumpeanlegget for romoppvarming eller varmepumpeanlegget for rom- og tappevannoppvarming er tilkoplet strømnettet og ikke utfører noen funksjon, herunder tilstander som bare angir avslått tilstand, og tilstander som bare utfører de funksjonene som er nødvendige for å sikre elektromagnetisk samsvar i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108/EF( ),
‘off mode power consumption’ ( P OFF ) means the power consumption of a heat pump space heater or heat pump combination heater in off mode, expressed in kW;
«effektforbruk i avslått tilstand» ( P OFF ) effektforbruket for et varmepumpeanlegg for romoppvarming eller et varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming i avslått tilstand, uttrykt i kW,
‘thermostat-off mode power consumption’ ( P TO ) means the power consumption of the heat pump space heater or heat pump combination heater while in thermostat-off mode, expressed in kW;
«effektforbruk i tilstand med avslått termostat» ( P TO ) effektforbruket for et varmepumpeanlegg for romoppvarming eller et varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming i tilstand med avslått termostat, uttrykt i kW,
‘crankcase heater mode power consumption’ ( P CK ) means the power consumption of the heat pump space heater or heat pump combination heater while in crankcase heater mode, expressed in kW;
«effektforbruk ved veivakseloppvarming» ( P CK ) effektforbruket for et varmepumpeanlegg for romoppvarming eller et varmepumpeanlegg for rom- og tappevannoppvarming ved drift med veivakseloppvarming, uttrykt i kW,
‘low-temperature heat pump’ means a heat pump space heater that is specifically designed for low-temperature application, and that cannot deliver heating water with an outlet temperature of 52 °C at an inlet dry (wet) bulb temperature of – 7 °C (– 8 °C) in the reference design conditions for average climate;
«lavtemperaturvarmepumpe» et varmepumpeanlegg for romoppvarming som er særlig utformet for lavtemperaturbruk, og som ikke kan levere oppvarmingsvann med en utløpstemperatur på 52 °C ved en innløpstørrtemperatur (-våttemperatur) på – 7 °C (– 8 °C) ved de dimensjonerende referansevilkårene for gjennomsnittlige klimaforhold,
‘low-temperature application’ means an application where the heat pump space heater delivers its declared capacity for heating at an indoor heat exchanger outlet temperature of 35 °C;
«lavtemperaturbruk» bruk der varmepumpeanlegget for romoppvarming leverer den opplyste oppvarmingskapasiteten ved en innetemperatur på varmevekslerutløpet på 35 °C,
‘medium-temperature application’ means an application where the heat pump space heater or heat pump combination heater delivers its declared capacity for heating at an indoor heat exchanger outlet temperature of 55 °C;
«middelstemperaturbruk» bruk der varmepumpeanlegget for romoppvarming eller varmepumpeanlegget for rom- og tappevannoppvarming leverer den opplyste oppvarmingskapasiteten ved en innetemperatur på varmevekslerutløpet på 55 °C,
‘load profile’ means a given sequence of water draw-offs, as specified in Annex VII, Table 15; each combination heater meets at least one load profile;
«forbruksprofil» en gitt sekvens av vannavtapping som angitt i tabell 15 i vedlegg VII; hvert anlegg for rom- og tappevannoppvarming er i samsvar med minst én forbruksprofil,
‘water draw-off’ means a given combination of useful water flow rate, useful water temperature, useful energy content and peak temperature, as specified in Annex VII, Table 15;
«vannavtapping» en gitt kombinasjon av nyttbar vannmengdestrøm, nyttbar vanntemperatur, nyttbart energiinnhold og topptemperatur som angitt i tabell 15 i vedlegg VII,
‘useful water flow rate’ ( f ) means the minimum flow rate, expressed in litres per minute, for which hot water is contributing to the reference energy, as specified in Annex VII, Table 15;
«nyttbar vannmengdestrøm» ( f ) minste strømningsmengde uttrykt i liter per minutt, for hvilket varmtvann bidrar til referanseenergien som angitt i tabell 15 i vedlegg VII,
‘useful water temperature’ ( T m ) means the water temperature, expressed in degrees Celsius, at which hot water starts contributing to the reference energy, as specified in Annex VII, Table 15;
«nyttbar vanntemperatur» ( T m ) vanntemperaturen uttrykt i grader Celsius, der varmtvann begynner å bidra til referanseenergien som angitt i tabell 15 i vedlegg VII,
‘useful energy content’ ( Q tap ) means the energy content of hot water, expressed in kWh, provided at a temperature equal to, or above, the useful water temperature, and at water flow rates equal to, or above, the useful water flow rate, as specified in Annex VII, Table 15;
«nyttbart energiinnhold» ( Q tap ) energiinnholdet i varmtvann, uttrykt i kWh, ved en temperatur som er lik eller høyere enn den nyttbare vanntemperaturen, og ved en vannmengdestrøm som er lik eller høyere enn den nyttbare vannmengdestrømmen som angitt i tabell 15 i vedlegg VII,
‘peak temperature’ ( T p ) means the minimum water temperature, expressed in degrees Celsius, to be achieved during water draw-off, as specified in Annex VII, Table 15;
«topptemperatur» ( T p ) minste vanntemperatur uttrykt i grader Celsius som skal oppnås ved vannavtapping, som angitt i tabell 15 i vedlegg VII,
‘reference energy’ ( Q ref ) means the sum of the useful energy content of water draw-offs, expressed in kWh, in a particular load profile, as specified in Annex VII, Table 15;
«referanseenergi» ( Q ref ) summen av det nyttbare energiinnholdet i en vannavtapping uttrykt i kWh ved en bestemt forbruksprofil, som angitt i tabell 15 i vedlegg VII,
‘daily electricity consumption’ ( Q elec ) means the consumption of electricity for water heating over 24 consecutive hours under the declared load profile, expressed in kWh in terms of final energy;
«daglig elektrisitetsforbruk» ( Q elec ) elektrisitetsforbruket for vannoppvarming i ett sammenhengende døgn ved den opplyste forbruksprofilen, uttrykt i kWh sluttenergi,
‘daily fuel consumption’ ( Q fuel ) means the consumption of fuels for water heating over 24 consecutive hours under the declared load profile, expressed in kWh in terms of GCV and, for the purposes of point 5(f) in Annex VII, expressed in GJ in terms of GCV ;
«daglig brenselforbruk» ( Q fuel ) brenselforbruket for vannoppvarming i ett sammenhengende døgn ved den opplyste forbruksprofilen, uttrykt i kWh på grunnlag av PC S og, når det gjelder vedlegg VII nr. 5 bokstav f), uttrykt i GJ på grunnlag av PCS,
‘annual electricity consumption’ ( AEC ) means the annual electricity consumption of a combination heater for water heating under the declared load profile and under given climate conditions, expressed in kWh in terms of final energy;
«årlig elektrisitetsforbruk» ( AEC ) det årlige elektrisitetsforbruket for et anlegg for rom- og tappevannoppvarming for vannoppvarming ved den opplyste forbruksprofilen og ved gitte klimaforhold, uttrykt i kWh sluttenergi,