natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the accommodation, service and machinery spaces the number and position of the hydrants shall be such that the requirements of paragraph .5.1 may be complied with when all watertight doors and all doors in main vertical zone bulkheads are closed.
I innredningen, arbeidsrom og maskinrom skal antall og plassering av hydranter være slik at kravene i punkt .5.1 kan oppfylles når alle vanntette dører og alle dører i vertikale hovedsoneskott er stengt.
The arrangement of pipes and hydrants shall be such as to avoid the possibility of freezing.
Arrangementet av rør og hydranter skal være slik at muligheten for frost unngås.
A valve shall be fitted to serve each fire hose so that any fire hose may be removed while the fire-pumps are at work.
Det skal monteres en ventil til betjening av hver brannslange, slik at hvilken som helst brannslange kan fjernes mens brannpumpene arbeider.
In ships used for the carriage of vehicles, the necessary quantity of CO
I skip som brukes til frakt av kjøretøyer, skal den nødvendige CO
Fire hoses shall be of non-perishable material, approved by the Administration of the flag State, and shall be sufficient in length to project a jet of water to any of the spaces in which they may be required to be used.
Brannslanger skal være av materiale som ikke kan råtne, godkjent av flaggstatens administrasjon, og skal ha tilstrekkelig lengde til å kunne sende en vannstråle til ethvert rom der det måtte bli bruk for dem.
Hoses specified in this chapter as 'fire hoses` shall together with any necessary fittings and tools be kept ready for use in conspicuous positions near the water service hydrants or connections.
Slanger som i dette kapittel er kalt «brannslanger», skal, sammen med nødvendig utstyr og verktøy, holdes klare til bruk på lett synlige steder i nærheten av brannhydrantene eller forbindelsesleddene.
Additionally, in interior locations in ships carrying more than 36 passengers fire hoses shall be permanently connected to the hydrants.
I tillegg skal brannslanger i innvendige rom i passasjerskip som fører mer enn 36 passasjerer, være permanent tilkoplet hydrantene.
For the purposes of this chapter, standard nozzle sizes shall be 12 mm, 16 mm and 19 mm or as near thereto as possible.
For dette kapittels formål skal standard strålerørstørrelser være 12 mm, 16 mm og 19 mm eller så nær disse mål som mulig.
All nozzles shall be of an approved dual-purpose type (i.e. spray/jet type), and shall have a shut off facility.
Alle strålerør skal være av en godkjent kombinert type (dvs. tåkespreder/stråle) med innebygd avstenging.
For accommodation and service spaces, a nozzle size greater than 12 mm need not be used.
For rom i innredning og arbeidsrom er det ikke nødvendig å bruke større strålerør enn 12 mm.
For machinery spaces and exterior locations, the nozzle size shall be such as to obtain the maximum discharge possible from two jets at the pressure mentioned in paragraph .4 from the smallest pump, provided that a nozzles size greater than 19 mm need not be used.
For maskinrom og utvendige områder skal størrelsen av strålerør være slik at man oppnår den størst mulige utstrømming fra to vannstråler ved det trykk som er nevnt i punkt .4 fra den minste pumpen, forutsatt at det ikke er nødvendig å bruke større strålerør enn 19 mm.
The quantity of water so delivered is not to be less than two-thirds of the quantity required to be dealt with by the bilge pumps when employed for bilge pumping.
Den vannmengde som leveres på denne måten, skal være minst to tredeler av den mengde som kreves for lensepumpene når disse brukes til lensing.
Such fire pump shall be capable, when discharging the maximum amount referred to above through fire hydrants with nozzles of 12 or 16 or 19 mm, of maintaining at any hydrant minimum pressure as required in Class B ships.
En slik brannpumpe skal, når den leverer den største mengden nevnt ovenfor gjennom hydranter med strålerør på 12 eller 16 eller 19 mm, kunne opprettholde et minstetrykk ved hver hydrant som fastsatt for skip i klasse B.
Every ship carrying over 250 passengers, shall be provided with an additional fire pump which shall be permanently connected to the fire main.
Alle skip som fører mer enn 250 passasjerer, skal være utstyrt med en ekstra brannpumpe som skal være permanent tilkoplet brannledningen.
Such pump and its source of power shall not be situated in the same compartment as the pump required by sub-paragraph .9.1 above and shall be provided with a permanent sea connection situated outside the machinery space.
En slik pumpe og dens driftskilde skal ikke være plassert i samme rom som pumpen som kreves etter punkt .9.1 ovenfor og skal være utstyrt med en permanent forbindelse til sjøen plassert utenfor maskinrommet.
The number and position of the hydrants shall be such that at least one jet of water may reach any part of the ship using one single maximum length of hose as given for Class B ships in paragraph .7.2 above.
Antall og plassering av hydrantene skal være slik at minst en vannstråle kan nå enhver del av skipet med bruk av en enkelt største rørlengde som fastsatt for skip i klasse B i punkt .7.2 ovenfor.
Every ship shall be fitted with at least one fire hose for every hydrant fitted.
Alle skip skal være utstyrt med minst en brannslange til hver hydrant som er installert.
The necessary pipes for conveying fire-extinguishing medium into protected spaces shall be provided with control valves so marked as to indicate clearly the spaces to which the pipes are led.
De nødvendige rør for å lede brannslokkingsmiddel inn i beskyttede rom skal være utstyrt med kontrollventiler og merket slik at de klart viser rommene som rørene går til.
The piping for the distribution of fire-extinguishing medium shall be arranged and discharge nozzles so positioned that a uniform distribution of medium is obtained.
Rør for fordeling av brannslokkingsmiddel skal være arrangert og dyser skal være plassert slik at jevn spredning av middelet oppnås.
The means of control of any fixed gas fire-extinguishing system shall be readily accessible and simple to operate and shall be grouped together in as few locations as possible at positions not likely to be cut off by a fire in a protected space.
Betjeningsinnretningene for et slikt fastmontert brannslokkingssystem med gass skal være lett tilgjengelige og enkle i bruk og skal være samlet i grupper på så få steder som mulig, der det ikke er sannsynlig at de vil bli isolert ved en brann i et beskyttet rom.
At each location there shall be clear instructions relating to the operation of the system having regard to the safety of personnel.
På hvert sted skal det være klare instrukser for bruken av systemet, under hensyn til personellets sikkerhet.
Automatic release of fire-extinguishing medium shall not be permitted, except as permitted in respect of local automatically operated units fitted, in addition to and independent of any required fixed fire-extinguishing system, in machinery spaces over equipment having a high fire risk or in enclosed areas of high fire risk within machinery spaces.
Automatisk utslipp av brannslokkingsmiddelet skal ikke være tillatt, unntatt dersom det er tillatt med hensyn til lokale, automatisk virkende enheter som i tillegg til og uavhengig av ethvert påbudt fastmontert brannslokkingssystem, er montert i maskinrom over utstyr med høy brannrisiko eller i innelukkede områder med høy brannrisiko inne i maskinrom.
Except as otherwise permitted, pressure containers required for the storage of fire-extinguishing medium, shall be located outside protected spaces in accordance with paragraph .1.11 below.
Dersom ikke annet er tillatt, skal trykkbeholdere som kreves for oppbevaring av brannslokkingsmiddelet, være plassert utenfor beskyttede rom i samsvar med punkt .1.11 nedenfor.
Means shall be provided for the crew or shore personnel to safely check the quantity of medium in the containers.
Det skal innretninger slik at besetningen eller landpersonell trygt kan undersøke mengden av slokkingsmiddel i beholderne.
Containers for the storage of fire-extinguishing medium and associated pressure components shall be designed to appropriate codes of practice having regard to their locations and maximum ambient temperatures expected in service.
Beholdere for oppbevaring av brannslokkingsmiddelet og tilhørende trykkdeler skal være konstruert etter hensiktsmessige regler under hensyn til plasseringen av dem og høyeste omgivelsestemperatur som kan ventes i drift.
For the purpose of application of the tables for fire integrity of bulkheads and decks in regulations II-2/B/4 or II-2/B/5, as applicable, such storage rooms shall be treated as control stations.
Ved anvendelse av tabellene for brannmotstand for skott og dekk i regel II-2/B/4 eller eventuelt II-2/B/5, skal slike oppbevaringsrom betraktes som kontrollstasjoner.
Fixed gas system piping should be provided with control valves so marked as to indicate clearly the spaces to which the pipes are led.
Røropplegg for fastmonterte gassystemer bør være utstyrt med kontrollventiler som er merket slik at de klart viser hvilke rom rørene går til.
Where the volume of free air contained in air receivers in any space is such that, if released in such space in the event of fire, such release of air within that space would seriously affect the efficiency of the fixed fire-extinguishing system, an additional quantity of fire-extinguishing medium shall be provided.
Dersom volumet av fri luft i lufttankene i et rom er slik at det, dersom det slippes ut i rommet i tilfelle brann, ville innebære en alvorlig risiko for å virke negativt inn på effektiviteten til det fastmonterte brannslokkingssystemet, skal det finnes et ekstra kvantum brannslokkingsmiddel.
Suppliers of fixed fire-extinguishing installations shall provide a description of the installation, including a check list for maintenance, in English and in the official language(s) of the Flag State.
Leverandører av fastmonterte brannslokkingsanlegg skal levere en beskrivelse av anlegget, herunder en kontrolliste for vedlikehold, på engelsk og på det eller de offisielle språk i flaggstaten.
The quantity of the fire-extinguishing medium shall be checked at least once a year by either an expert authorized by the Administration, the supplier of the installation or a recognized organization.
Kvantumet av brannslokkingsmiddelet skal kontrolleres minst en gang hvert år enten av en sakkyndig godkjent av administrasjonen, av leverandøren av anlegget eller av en godkjent organisasjon.
The periodic checking which is carried out by the ship's chief engineer or organized by the ship's management shall be entered in the ship's logbook stating the scope and the time of such checking.
Den periodiske kontrollen som utføres av skipets maskinsjef eller som organiseres av skipsledelsen, skal noteres i skipsdagboken, med angivelse av omfanget av og tidspunktet for slik kontroll.
Non-prescribed fire extinguishing equipment which is installed e.g. in store rooms shall, in its construction and dimensioning, comply with the provisions of this regulation for the type of installation in question.
Ikke-påbudt brannslokkingsutstyr som er montert, f.eks. i lagerrom, skal i kontruksjon og dimensjoner være i samsvar med bestemmelsene i denne regel for den aktuelle type anlegg.
All doors to spaces protected by CO
Alle dører til rom som er beskyttet av CO
For cargo spaces the quantity of CO
For lasterom skal den disponible CO
For machinery spaces the quantity of carbon dioxide carried shall be sufficient to give a minimum volume of free gas equal to the larger of the following volumes, either:
For maskinrom skal CO
40 % of the gross volume of the largest machinery space so protected, the volume to exclude that part of the casing above the level at which the horizontal area of the casing is 40% or less of the horizontal area of the space concerned taken midway between the tank top and the lowest part of the casing; or
40 % av bruttovolumet av det største maskinrommet som er beskyttet, unntatt volum av den del av casingen over det plan der det horisontale arealet er 40 % eller mindre av det horisontale arealet av det aktuelle rommet målt midtveis mellom tanktoppen og den laveste delen av casingen, eller
35 % of the gross volume of the largest machinery space protected, including the casing;
35 % av bruttovolumet, medregnet casingen, av det største rommet som beskyttes.
provided that if two or more machinery spaces are not entirely separated they shall be considered as forming one space.
Dersom to eller flere maskinrom ikke er fullstendig atskilt, skal de likevel betraktes som ett rom.
For the purpose of this paragraph the volume of free carbon dioxide shall be calculated at 0,56 m
Ved anvendelse av dette punkt skal volumet av fri CO
The fixed piping system shall be such that 85 % of the gas can be discharged into the space within 2 min.
Det faste rørsystemet skal være slik at 85 % av gassen kan tilføres rommet i løpet av 2 minutter.
Release mechanism of carbon dioxide:
Utslippsmekanisme for CO
The two controls shall be located inside a release box clearly identified for particular space.
De to betjeningsinnretningene skal være plassert inne i en kasse som er tydelig merket med angivelse av hvilket rom den betjener.
If the box containing the controls is to be locked, a key to the box shall be in a break-glass type enclosure conspicuously located adjacent to the box.
Dersom kassen med betjeningsinnretningene skal holdes låst, skal nøkkelen til kassen være i en kapsling med knuselig glass, plassert lett synlig ved siden av kassen.
The Administration of the flag State shall ensure that the spaces in which the CO
Flaggstatens administrasjon skal påse at rommene der CO
Fixed low-expansion foam fire-extinguishing systems in machinery spaces (R 8)
Fastmonterte slokkingssystemer med lavekspanderende skum i maskinrom (R 8)
Where in any machinery space a fixed low-expansion foam fire-extinguishing system is fitted in addition to the requirements of regulation 6, such system shall be capable of discharging through fixed discharge outlets in not more than five minutes a quantity of foam sufficient to cover to a depth of 150 mm the largest single are over which oil fuel is liable to spread.
Dersom et maskinrom i tillegg til det som er påbudt etter regel 6, er utstyrt med fastmontert skumslokkingssystem, skal systemet i løpet av maksimum fem minutter gjennom fastmonterte spredere kunne spre en skummengde som er tilstrekkelig til å dekke i et lag på 150 millimeters tykkelse over det største enkeltområdet som det er sannsynlig at brennolje vil kunne spre seg over.
Means shall be provided for effective distribution of the foam through a permanent system of piping and control valves or cocks to suitable discharge outlets and for the foam to be effectively directed by fixed sprayers on other main fire hazards in the protected space.
Det skal finnes midler til effektiv spredning av skummet gjennom et permanent system av rør og kontrollventiler eller kraner til egnede spredere, og slik at skummet også gjennom fastmonterte spredere effektivt rettes mot andre større brannfarer i det beskyttede rommet.
The means of control of any such systems shall be readily accessible and simple to operate and shall be grouped together in as few locations as possible at positions not likely to be cut off by a fire in the protected space.
Betjeningsinnretningene til et slikt system skal være lett tilgjengelige og enkle i bruk, og skal være samlet i grupper på så få steder som mulig der det ikke er sannsynlig at de vil bli isolert ved en brann i det beskyttet rommet.
Fixed high-expansion foam fire-extinguishing systems in machinery spaces (R 9)
Fastmonterte slokkingssystemer med lettskum i maskinrom (R 9)
Any required fixed high-expansion foam system in machinery spaces shall be capable of rapidly discharging through fixed discharge outlets a quantity of foam sufficient to fill the greatest space to be protected at a rate of at least 1 m in depth per minute.
Ethvert påbudt fastmontert lettskumsystem i maskinrom skal gjennom fastmonterte spredere hurtig kunne spre en skummengde som er tilstrekkelig til å fylle det største rommet som skal beskyttes, i minst 1 meters dybde per minutt.
The arrangement of the foam generator delivery ducting shall be such that a fire in the protected space will not affect the foam generating equipment.
Arrangementet av utslippskanalene fra skumgeneratoren skal være slik at en brann i det beskyttede rommet ikke får noen innvirkning på skumproduksjonsutstyret.
The foam generator, its sources of power supply, foam forming liquid and means of controlling the system shall be readily accessible and simple to operate and shall be grouped in as few locations as possible at positions not likely to be cut off by a fire in the protected space.
Skumgeneratoren, dens kraftforsyningskilder, skumdannende væske og kontrollinnretningene for systemet skal være lett tilgjengelige og enkle å bruke, og skal være samlet i grupper på så få steder som mulig der det ikke er sannsynlig at de vil bli isolert ved en brann i det beskyttet rommet.
Fixed pressure water-spraying fire-extinguishing systems in machinery spaces (R 10)
Fastmonterte vannforstøvingssystemer til brannslokking i maskinrom (R 10)
Any required fixed pressure water-spraying fire-extinguishing system in machinery spaces shall be provided with spraying nozzles of an approved type.
Ethvert påbudt fastmontert vannforstøvingssystem til brannslokking i maskinrom skal være utstyrt med dyser av godkjent type.
The number and arrangement of the nozzles shall be such as to ensure an effective average distribution of water of at least 5 l/m2 per minute in the spaces to the protected.
Antallet og arrangementet av dysene skal være slik at det sikrer en effektiv gjennomsnittlig fordeling av vannet på minst 5 l/m² per minutt i de rom som skal beskyttes.
Increased application rates may be considered if necessary for particular hazardous areas.
Økt utløsningshastighet kan vurderes dersom det er nødvendig for spesielt farlige områder.
Nozzles shall be fitted above bilges, tank tops and other areas over which oil fuel is liable to spread and also above other specific fire hazards in the machinery spaces.
Dysene skal være montert over rennesteiner, tanktopper og andre områder der brennolje kan spre seg, samt over andre områder i maskinrommet der brannfaren er spesielt stor.
The pump may be driven by an independent internal combustion machinery but, if it is dependent upon power being supplied from the emergency generator fitted in compliance with the provisions of Part D of Chapter II-1, that generator shall be so arranged as to start automatically in case of main power failure so that power for the pump required by sub-paragraph .5 is immediately available.
Pumpen kan drives av en uavhengig forbrenningsmotor, men dersom den er avhengig av kraftforsyning fra nødgeneratoren montert i samsvar med bestemmelsene i kapittel II-1 del D, skal denne generatoren starte automatisk dersom hovedkraftforsyningen svikter, slik at kraftforsyningen til pumpen som er påbudt etter punkt .5, er øyeblikkelig tilgjengelig.
When the pump is driven by independent internal combustion machinery it shall be so situated that a fire in the protected space will not affect the air supply to the machinery.
Når pumpen drives av en uavhengig forbrenningsmotor, skal den være plassert slik at en brann i det beskyttede rommet ikke får noen innvirkning på luftforsyningen til motoren.
Fire extinguishers (R 6)
Brannslokkingsapparater (R 6)
The capacity of required portable fluid extinguishers shall be not more than 13,5 litres and not less than 9 litres.
Kapasiteten til påbudte bærbare væskeslokkingsapparater skal ikke være over 13,5 liter og ikke mindre enn 9 liter.
Other extinguishers shall be at least as portable as the 13,5 litres fluid extinguisher and shall have a fire-extinguishing capability at least equivalent to that of a 9 litres fluid extinguisher.
Andre slokkingsapparater skal være minst like bærbare som 13,5-liters væskeslokkingsapparatet og skal ha en brannslokkingseffekt som minst tilsvarer et 9-liters væskeslokkingsapparat.
Spare charges shall be carried for 50 % of the total of each type of extinguisher on board.
Reserveladninger skal finnes for 50 % av det samlede antall av hver type brannslokkingsapparat om bord.
Fire extinguishers contain an extinguishing medium which either by itself or under expected conditions of use gives off toxic gases in such quantities as to endanger persons or gives off gases which are harmful to the environment shall not be permitted.
Brannslokkingsapparater som inneholder et slokkingsmiddel som enten selv eller under forventede bruksforhold, avgir giftige gasser i slike mengder at det er farlig for mennesker, eller avgir gasser som er skadelige for miljøet, er ikke tillatt.
The fire extinguishers shall be suitable for extinguishing fires which are possible in the vicinity of the fire-extinguisher location.
Brannslokkingsapparatene skal være egnet til å slokke brann som kan forekomme i nærheten av stedet der brannslokkingsapparatene er plassert.
One of the portable fire-extinguishers intended for use in any space shall be located near the entrance of that space.
Ett av de bærbare brannslokkingsapparatene som er beregnet på bruk i et bestemt rom, skal være plassert nær inngangen til dette rommet.
in accommodation and service spaces: the fire extinguisher shall be so located that no point in the space is more than 10 metres walking distance from an extinguisher.
i rom i innredningen og arbeidsrom: brannslokkingsapparatene skal være plassert slik at ikke noe punkt i rommet er mer enn 10 meter fra et brannslokkingsapparat,
an extinguisher suitable for use in high voltage areas shall be located in the proximity of any electric panel or sub-panel having a power of 20 kW or more.
et brannslokkingsapparat som egner seg til bruk i høyspenningsområder, skal være plassert i nærheten av enhver elektrisk tavle eller undertavle med effekt på 20 kW eller mer,
in galleys the extinguishers shall be so located that no point in the space is more than 10 metres walking distance from an extinguisher.
i bysser skal brannslokkingsapparatene være plassert slik at ikke noe punkt i rommet er mer enn 10 meter fra et brannslokkingsapparat,
an extinguisher shall be located in the proximity of paint lockers and store rooms containing readily flammable products.
et brannslokkingsapparat skal være plassert i nærheten av malingsskap og lagerrom som inneholder lettantennelige produkter,
at least one extinguisher shall be located on the navigating bridge and in each control station.
minst et brannslokkingsapparat skal være plassert på kommandobroen og på hver kontrollstasjon.
Where such extinguishers are provided in radio rooms, at switchboards and other similar positions, the volume of any space containing one or more extinguishers shall be such as to limit the concentration of vapour that can occur due to discharge to not more than 5 % of the net volume of the space for the purpose of this regulation.
Dersom slike apparater er plassert i radiorom, ved brytertavler og andre lignende steder, skal volumet av et rom som inneholder ett eller flere apparater, være slik at det begrenser konsentrasjonen av damp som kan forekomme på grunn av utslipp, til ikke mer enn 5 % av rommets nettovolum, ved anvendelse av denne regel.
The volume of CO
CO
The Administration of the flag State shall ensure that portable fire extinguishers shall be periodically inspected, function-tested and pressure-tested.
Flaggstatens administrasjon skal påse at bærbare brannslokkingsapparater inspiseres periodisk, funksjonsprøves og trykkprøves.
Fire-extinguishing arrangements in machinery spaces (R 7)
Brannslokkingsinnretning i maskinrom (R 7)
in NEW CLASS B,C AND D SHIPS OF 24 METRES IN LENGTH AND OVER:
NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:
any one of the following fixed fire-extinguishing systems:
ett av følgende fastmonterte brannslokkingsanlegg: