natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 39
Lehetségesnek kell lennie a kézi szabályozásnak abban az esetben, ha a távoli automatikus szabályozó készülékek nem működnek.
Frequency stability requirements
Az egyenáram-csatlakozású erőműpark tekintetében a korlátozott frekvenciaérzékeny üzemmódra való képességet alacsony frekvencia esetén (LFSM-U) az (EU) 2016/631 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban kell meghatározni, figyelembe véve az (1) bekezdésben a névlegesen 50 Hz-es rendszer tekintetében meghatározott gyors jelválaszra vonatkozó előírást.
With regards to frequency response:
Az egyenáram-csatlakozású erőműpark tekintetében a frekvenciaérzékeny üzemmódra való képességet az (EU) 2016/631 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban kell meghatározni, figyelembe véve az (1) bekezdésben a névlegesen 50 Hz-es rendszer tekintetében meghatározott gyors jelválaszra vonatkozó előírást.
a DC-connected power park module shall be capable of receiving a fast signal from a connection point in the synchronous area to which frequency response is being provided, and be able to process this signal within 0,1 second from sending to completion of processing the signal for activation of the response.
Az egyenáram-csatlakozású erőműpark frekvencia-helyreállítási képességét az (EU) 2016/631 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének e) pontjával összhangban kell meghatározni a névlegesen 50 Hz-es rendszer tekintetében.
Frequency shall be measured at the connection point in the synchronous area to which frequency response is being provided;
Ha az állandó névleges frekvencia nem 50 Hz, vagy – az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel kötött megállapodásnak megfelelően – szándékosan változó frekvencia vagy egyenáramú rendszerfeszültség van használatban, a (3)–(9) bekezdésben felsorolt képességeket és az ilyen képességekhez tartozó paramétereket az érintett átvitelirendszer-üzemeltető határozza meg.
DC-connected power park modules connected via HVDC systems which connect with more than one control area shall be capable of delivering coordinated frequency control as specified by the relevant TSO.
40. cikk
With regard to frequency ranges and response:
A meddőteljesítményre és a feszültségre vonatkozó követelmények
a DC-connected power park module shall be capable of staying connected to the remote-end HVDC converter station network and operating within the frequency ranges and time periods specified in Annex VI for the 50 Hz nominal system.
A feszültségtartományok tekintetében:
Where a nominal frequency other than 50 Hz, or a frequency variable by design is used, subject to agreement with the relevant TSO, the applicable frequency ranges and time periods shall be specified by the relevant TSO taking into account specificities of the system and the requirements set out in Annex VI;
Az egyenáram-csatlakozású erőműparknak képesnek kell lennie arra, hogy folyamatosan csatlakozva maradjon a távoli oldali nagyfeszültségű egyenáramú átalakító állomás hálózatához, és hogy a VII. melléklet 9. és 10. táblázatában meghatározott (pu) feszültségtartományokon belül és időtartamig működjön.
wider frequency ranges or longer minimum times for operation can be agreed between the relevant TSO and the DC-connected power park module owner to ensure the best use of the technical capabilities of a DC-connected power park module if needed to preserve or to restore system security.
Az alkalmazandó feszültségtartomány és a meghatározott időtartamok meghatározására az egységnyinek tekintett (1 pu) referenciafeszültség alapján kerül sor;
If wider frequency ranges or longer minimum times for operation are economically and technically feasible, the DC-connected power park module owner shall not unreasonably withhold consent;
ha a rendszerbiztonság megőrzése vagy visszaállítása érdekében szükséges, az érintett rendszerüzemeltető, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető és az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosa szélesebb feszültségtartományokban vagy hosszabb minimális üzemi időtartamokban állapodhatnak meg az egyenáram-csatlakozású erőműpark műszaki képességének lehető legjobb kihasználása érdekében.
while respecting the provisions of point (a) of paragraph 2, a DC-connected power park module shall be capable of automatic disconnection at specified frequencies, if specified by the relevant TSO.
Ha gazdaságilag és műszakilag megvalósíthatók szélesebb feszültségtartományok vagy hosszabb minimális üzemi időtartamok, az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosa indokolatlanul nem tagadhatja meg hozzájárulását;
Terms and settings for automatic disconnection shall be agreed between the relevant TSO and the DC-connected power park module owner.
a távoli oldali nagyfeszültségű egyenáramú átalakító állomás hálózatához nagyfeszültségű egyenáramú csatlakozási ponttal csatlakozó egyenáram-csatlakozású erőműparkok tekintetében az érintett rendszerüzemeltető az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve meghatározhat olyan feszültségeket a nagyfeszültségű egyenáramú csatlakozási pontnál, amelyeken az egyenáram-csatlakozású erőműparknak képesnek kell lennie az automatikus leválásra.
With regards to rate-of-change-of-frequency withstand capability, a DC-connected power park module shall be capable of staying connected to the remote-end HVDC converter station network and operable if the system frequency changes at a rate up to +/– 2 Hz/s (measured at any point in time as an average of the rate of change of frequency for the previous 1 second) at the HVDC interface point of the DC-connected power park module at the remote end HVDC converter station for the 50 Hz nominal system.
Az érintett rendszerüzemeltetőnek, az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek és az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosának meg kell állapodniuk az automatikus leválás feltételeiről és beállításairól;
DC-connected power park modules shall have limited frequency sensitive mode — overfrequency (LFSM-O) capability in accordance with Article 13(2) of Regulation (EU) 2016/631, subject to fast signal response as specified in paragraph 1 for the 50 Hz nominal system.
a VII. melléklet hatálya alá nem tartozó, váltakozó feszültségen üzemelő nagyfeszültségű egyenáramú csatlakozási pontok tekintetében az érintett rendszerüzemeltető az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve megállapítja a csatlakozási pontnál alkalmazandó követelményeket;
A capability for DC-connected power park modules to maintain constant power shall be determined in accordance with Article 13(3) of Regulation (EU) 2016/631 for the 50 Hz nominal system.
ha – az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel kötött megállapodásnak megfelelően – a névleges 50 Hz-től eltérő frekvenciák vannak használatban, az érintett rendszerüzemeltető által az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve meghatározott feszültségtartományoknak és időtartamoknak arányosnak kell lenniük a VII. melléklet 9. és 10. táblázata szerinti feszültségtartományokkal és időtartamokkal.
A capability for active power controllability of DC-connected power park modules shall be determined in accordance with Article 15(2)(a) of Regulation (EU) 2016/631 for the 50 Hz nominal system.
Az egyenáram-csatlakozású erőműparkok meddőteljesítmény-kapacitása tekintetében:
Manual control shall be possible in the case that remote automatic control devices are out of service.
ha az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosa kétoldalú megállapodásra jut az egyenáram-csatlakozású erőműparkot egy váltóáramú hálózaton egyetlen csatlakozási pontra csatlakoztató nagyfeszültségű egyenáramú rendszerek tulajdonosaival, akkor teljesítenie kell az alábbi követelmények mindegyikét:
A capability for limited frequency sensitive mode — underfrequency (LFSM-U) for a DC-connected power park module shall be determined in accordance with Article 15(2)(c) of Regulation (EU) 2016/631, subject to fast signal response as specified in paragraph 1 for the 50 Hz nominal system.
i. további erőművel vagy berendezéssel és/vagy szoftverrel képesnek kell lennie arra, hogy megfeleljen az érintett rendszerüzemeltető által az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve, a b) ponttal összhangban meghatározott meddőteljesítmény-kapacitásoknak, és vagy
A capability for frequency sensitive mode for a DC-connected power park module shall be determined in accordance with Article 15(2)(d) of Regulation (EU) 2016/631, subject to a fast signal response as specified in paragraph 1 for the 50 Hz nominal system.
az egyenáram-csatlakozású erőműparknak a váltakozó áramú hálózathoz való csatlakozása részeként a kezdeti csatlakozás és üzembe helyezés időpontjában rendelkeznie kell néhány vagy az összes berendezése tekintetében a b) ponttal összhangban meghatározott meddőteljesítmény-kapacitásokkal, vagy
A capability for frequency restoration for a DC-connected power park module shall be determined in accordance with Article 15(2)(e) of Regulation (EU) 2016/631 for the 50 Hz nominal system.
bizonyítania kell az érintett rendszerüzemeltetőnek és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek, majd megállapodásra kell jutnia velük arról, hogy hogyan lesz biztosítva a meddőteljesítmény-kapacitás, ha az egyenáram-csatlakozású erőműparkot a váltóáramú hálózaton több csatlakozási pontra csatlakoztatják, vagy amennyiben a távoli oldali nagyfeszültségű egyenáramú átalakító állomás hálózatának váltakozó áramú hálózatára egy másik egyenáram-csatlakozású erőműpark, vagy egy más tulajdonossal rendelkező nagyfeszültségű egyenáramú rendszer van csatlakoztatva.
Where a constant nominal frequency other than 50 Hz, a frequency variable by design or a DC system voltage is used, subject to the agreement of the relevant TSO, the capabilities listed in paragraphs 3 to 9 and the parameters associated with such capabilities shall be specified by the relevant TSO.
E megállapodás magában foglalja az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosának (vagy bármely későbbi tulajdonosnak) arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy az érintett rendszerüzemeltető által az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve meghatározott időpontban finanszírozni fogja és beépíti a jelen cikk által az erőműparkjai tekintetében előírt meddőteljesítmény-kapacitásokat.
Article 40
Az érintett rendszerüzemeltető az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve tájékoztatja az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosát minden olyan vállalt fejlesztés megvalósításának javasolt időpontjáról, amely az egyenáram-csatlakozású erőműparktól a teljes meddőteljesítmény-kapacitás telepítését kívánja meg;
Reactive power and voltage requirements
az érintett rendszerüzemeltetőnek az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve indokolnia kell az egyenáram-csatlakozású erőműpark meddőteljesítmény-kapacitás korszerűsítésére vonatkozó fejlesztési ütemtervet azon időpont meghatározásával, ameddig meg kell valósítani a meddőteljesítmény-kapacitás e korszerűsítését.
With respect to voltage ranges:
A fejlesztési ütemtervet az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosának kell elkészítenie a váltóáramú hálózathoz való csatlakozás időpontjában;
a DC-connected power park module shall be capable of staying connected to the remote-end HVDC converter station network and operating within the voltage ranges (per unit), for the time periods specified in Tables 9 and 10, Annex VII.
az egyenáram-csatlakozású erőműparkoknak vagy a csatlakozás időpontjában, vagy később, az a) pont szerinti megállapodásnak megfelelően meg kell felelniük az alábbi feszültségstabilitási követelményeknek:
The applicable voltage range and time periods specified are selected based on the reference 1 pu voltage;
i. a maximális nagyfeszültségű egyenáramú hatásosteljesítmény-átviteli képesség melletti meddőteljesítmény-kapacitásra tekintettel az egyenáram-csatlakozású erőműparkoknak meg kell felelniük az érintett rendszerüzemeltető által az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve a változó feszültségekre meghatározott meddőteljesítmény-kapacitási követelményeknek.
wider voltage ranges or longer minimum times for operation can be agreed between the relevant system operator, the relevant TSO and the DC-connected power park module owner to ensure the best use of the technical capabilities of a DC-connected power park module if needed to preserve or to restore system security.
Az érintett rendszerüzemeltetőnek a VII. melléklet 11. táblázata szerinti tartományokon belül meg kell határoznia egy U-Q/Pmax-profilt, amely bármilyen formát felvehet, és amelyen belül az egyenáram-csatlakozású erőműpark meddőteljesítményt tud nyújtani maximális nagyfeszültségű egyenáramú hatásosteljesítmény-átviteli képességnél.
If wider voltage ranges or longer minimum times for operation are economically and technically feasible, the DC-connected power park module owner shall not unreasonably withhold consent;
Az érintett rendszerüzemeltetőnek az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve meg kell vizsgálnia a hálózat hosszú távú fejlesztését e tartományok meghatározásakor, valamint azon képesség biztosításának az erőműparkokat terhelő potenciális költségeit, amely magas feszültségeken meddőteljesítmény termelést, alacsony feszültségeken meddőteljesítmény-nyelést biztosít.
for DC-connected power park modules which have an HVDC interface point to the remote-end HVDC converter station network, the relevant system operator, in coordination with the relevant TSO may specify voltages at the HVDC interface point at which a DC-connected power park module shall be capable of automatic disconnection.
Ha a 714/2009/EK rendelet 8. cikkével összhangban kidolgozott tízéves hálózatfejlesztési terv vagy a 2009/72/EK irányelv 22. cikkével összhangban kidolgozott és jóváhagyott nemzeti tervben az szerepel, hogy az egyenáram-csatlakozású erőműpark a jövőben váltakozóárammal fog csatlakozni a szinkronterülethez, az érintett átvitelirendszer-üzemeltető meghatározhatja, hogy:
The terms and settings for automatic disconnection shall be agreed between the relevant system operator, the relevant TSO and the DC-connected power park module owner;
az egyenáram-csatlakozású erőműparknak vagy rendelkeznie kell az (EU) 2016/631 rendelet 25. cikkének (4) bekezdésében az adott szinkronterület tekintetében meghatározott, az egyenáram-csatlakozású erőműpark váltakozóáramú hálózathoz való kezdeti csatlakozásának és üzembe helyezésének időpontjában telepített képességekkel, vagy
for HVDC interface points at AC voltages that are not included in the scope of Annex VII, the relevant system operator, in coordination with the relevant TSO shall specify applicable requirements at the connection point;
az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosának bizonyítania kell az érintett rendszerüzemeltetőnek és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőnek, majd megállapodásra kell jutnia velük arról, hogy hogyan lesz biztosítva az (EU) 2016/631 rendelet 25. cikkének (4) bekezdésében az adott szinkronterület tekintetében meghatározott meddőteljesítmény-kapacitás, ha az egyenáram-csatlakozású erőműpark a szinkronterülethez váltakozóárammal fog csatlakozni;
where frequencies other than nominal 50 Hz are used, subject to relevant TSO agreement, the voltage ranges and time periods specified by the relevant system operator, in coordination with the relevant TSO, shall be proportional to those in Tables 9 and 10, Annex VII.
a meddőteljesítmény-kapacitás tekintetében az érintett rendszerüzemeltető kiegészítő meddőteljesítményt határozhat meg az egyenáram-csatlakozású erőműpark számára, melyet akkor kell nyújtani, ha annak csatlakozási pontja nem a csatlakozási pont feszültségszintjét szabályozó blokktranszformátor nagyfeszültségű kapcsainál, illetve – blokktranszformátor hiányában – nem a szinkrongenerátor kapcsainál található.
With respect to reactive power capability for DC-connected power park modules:
Ez a kiegészítő meddőteljesítmény hivatott ellensúlyozni az egyenáram-csatlakozású erőműpark blokktranszformátorának – vagy blokktranszformátor hiányában annak szinkrongenerátorának – nagyfeszültségű kapcsai és a csatlakozási pont közötti nagyfeszültségű vezeték vagy kábel meddőteljesítmény-igényét; a kiegészítő meddőteljesítményt a szóban forgó vezetékért vagy kábelért felelős tulajdonosnak kell rendelkezésre bocsátania.
if the DC-connected power park module owner can obtain a bilateral agreement with the owners of the HVDC systems connecting the DC-connected power park module to a single connection point on a AC network, it shall fulfil all of the following requirements:
Az egyenáram-csatlakozású erőműparkok vonatkozásában a hatásos vagy meddőteljesítmény prioritásának tekintetében az érintett rendszerüzemeltető, az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve, meghatározza, hogy a hatásos teljesítménynek, vagy a meddőteljesítménynek van prioritása olyan zárlatok alatt, amelyekhez zárlati áthidalóképesség szükséges.
it shall have the ability with additional plant or equipment and/or software, to meet the reactive power capabilities prescribed by the relevant system operator, in coordination with the relevant TSO, according to point (b), and it shall either:
Ha a hatásos teljesítmény részesítendő előnyben, annak nyújtását a zárlat kezdetétől számított, az érintett rendszerüzemeltető által az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve meghatározott időn belül biztosítani kell.
have the reactive power capabilities for some or all of its equipment in accordance with point (b) already installed as part of the connection of the DC-connected power park module to the AC network at the time of initial connection and commissioning; or
41. cikk
demonstrate to, and then reach agreement with, the relevant system operator and the relevant TSO on how the reactive power capability will be provided when the DC-connected power park module is connected to more than a single connection point in the AC network, or the AC network at the remote-end HVDC converter station network has either another DC-connected power park module or HVDC system with a different owner connected to it.
Szabályozási követelmények
This agreement shall include a contract by the DC-connected power park module owner (or any subsequent owner), that it will finance and install reactive power capabilities required by this Article for its power park modules at a point in time specified by the relevant system operator, in coordination with the relevant TSO.
Az egyenáram-csatlakozású erőműpark váltakozóáramú hálózathoz való szinkronizálása során az egyenáram-csatlakozású erőműparknak képesnek kell lennie arra, hogy a feszültségváltozásokat az érintett rendszerüzemeltető által – az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve – az állandósult állapot esetére meghatározott szintre korlátozza.
The relevant system operator, in coordination with the relevant TSO shall inform the DC-connected power park module owner of the proposed completion date of any committed development which will require the DC-connected power park module owner to install the full reactive power capability.
Az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosának kimenő jeleket kell biztosítania az érintett rendszerüzemeltető által az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve meghatározottak szerint.
the relevant system operator, in coordination with the relevant TSO shall account for the development time schedule of retrofitting the reactive power capability to the DC-connected power park module in specifying the point in time by which this reactive power capability retrofitting is to take place.
42. cikk
The development time schedule shall be provided by the DC-connected power park module owner at the time of connection to the AC network.
A hálózati jellemzők tekintetében a következők alkalmazandók az egyenáram-csatlakozású erőműparkokra:
DC-connected power park modules shall fulfil the following requirements relating to voltage stability either at the time of connection or subsequently, according to the agreement as referred to in point (a):
minden egyes érintett rendszerüzemeltető meghatározza és közzéteszi a nagyfeszültségű egyenáramú csatlakozási pontra vonatkozó legkisebb és legnagyobb zárlati teljesítmény számítási módszert hibamentes és zárlati állapotra;
with regard to reactive power capability at maximum HVDC active power transmission capacity, DC-connected power park modules shall meet the reactive power provision capability requirements specified by the relevant system operator, in coordination with the relevant TSO, in the context of varying voltage.
az egyenáram-csatlakozású erőműparknak képesnek kell lennie arra, hogy stabilan működjön a rövidzárlati teljesítmény legkisebb és legnagyobb tartományán belül, valamint az érintett rendszerüzemeltető által – az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve – a nagyfeszültségű egyenáramú csatlakozási pontra meghatározott hálózati jellemzők mellett;
The relevant system operator shall specify a U-Q/Pmax-profile that may take any shape with ranges in accordance with Table 11, Annex VII, within which the DC-connected power park module shall be capable of providing reactive power at its maximum HVDC active power transmission capacity.
minden egyes érintett rendszerüzemeltető és nagyfeszültségű egyenáramú rendszer tulajdonosa a rendszert jellemző ekvivalens hálózati modellt szolgáltat az egyenáram-csatlakozású erőműpark tulajdonosának, lehetővé téve az egyenáram-csatlakozású erőműparkok tulajdonosainak, hogy a felharmonikus komponensekre tekintettel alakítsák ki rendszerüket;
The relevant system operator, in coordination with the relevant TSO, shall consider the long term development of the network when determining these ranges, as well as the potential costs for power park modules of delivering the capability of providing reactive power production at high voltages and reactive power consumption at low voltages.
43. cikk
If the Ten-Year Network Development Plan developed in accordance with Article 8 of Regulation (EC) No 714/2009 or a national plan developed and approved in accordance with Article 22 of Directive 2009/72/EC specifies that a DC-connected power park module will become AC-connected to the synchronous area, the relevant TSO may specify that either:
Védelmi követelmények
the DC-connected power park module shall have the capabilities prescribed in Article 25(4) of Regulation (EU) 2016/631 for that synchronous area installed at the time of initial connection and commissioning of the DC-connected power park module to the AC-network; or
Az egyenáram-csatlakozású erőműparkok villamos védelmi rendszereit és beállításait az (EU) 2016/631 bizottsági rendelet 14. cikke (5) bekezdésének b) pontjával összhangban kell megállapítani, ahol a hálózat a szinkronterület hálózatát jelenti.
the DC-connected power park module owner shall demonstrate to, and then reach agreement with, the relevant system operator and the relevant TSO on how the reactive power capability prescribed in Article 25(4) of Regulation (EU) 2016/631 for that synchronous area will be provided in the event that the DC-connected power park module becomes AC-connected to the synchronous area.
A védelmi rendszereket a rendszer működésére, a hálózati jellemzőkre, valamint az erőműpark-technológia műszaki jellemzőire tekintettel kell kialakítani, és azokat az érintett rendszerüzemeltetőnek – az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve – jóvá kell hagynia.
With regard to reactive power capability, the relevant system operator may specify supplementary reactive power to be provided if the connection point of a DC-connected power park module is neither located at the high-voltage terminals of the step-up transformer to the voltage level of the connection point nor at the alternator terminals, if no step-up transformer exists.
Az egyenáram-csatlakozású erőműparkok védelmének és szabályozásának prioritási sorrendjét az (EU) 2016/631 bizottsági rendelet 14. cikke (5) bekezdésének c) pontjával összhangban kell megállapítani, ahol a hálózat a szinkronterület hálózatát jelenti, és azt jóvá kell hagynia az érintett rendszerüzemeltetőnek az érintett átvitelirendszer-üzemeltetővel egyeztetve.