natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Cooling tower or water loop application inlet/outlet temperatures (°C)
Vízhűtéses kondenzátor
Ground coupled application (water or brine) inlet/outlet temperatures (°C)
Belépő/kilépő víz hőmérséklete (°C)
Air-to-water comfort chillers
Kültéri léghőmérséklet (°C)
Fan coil application inlet/outlet water temperatures (°C)
Elpárologtató Belépő/kilépő víz hőmérséklete (°C)
Cooling floor application inlet/outlet water temperatures (°C)
táblázat
Variable outlet [3] [3]
A komfortléghűtők, a légkondicionáló berendezések és a hőszivattyúk tervezési referenciafeltételei
Water-to-water comfort chillers
Funkció
Air-to-air heat pumps
Idény
Outdoor air dry bulb (wet bulb) temperatures (°C)
Száraz (nedves) tervezési referencia-hőmérséklet
Indoor air dry bulb temperature (°C)
Hűtés
depends on Tol
Átlagos
depends on Tbiv
Tervezési referencia-hőmérséklet
Water/brine-to-air heat pumps
Bivalens hőmérséklet (maximum)
Ground Water
Megengedett üzemi hőmérséklet (maximum)
Brine
Fűtés
Inlet/outlet temperatures (°C)
Melegebb
Table 22
Hidegebb
Part load conditions for SEPR calculation for air-cooled high temperature process chillers
táblázat
Inlet air temperature (°C)
Ventilátoros konvektorok standard mérési körülményei
80 % + 20 % × (TB-TD)/(TA-TD)
Hűtés vizsgálata
80 % + 20 % × (TC-TD)/(TA-TD)
Fűtés vizsgálata
Table 23
Hangteljesítmény vizsgálata
Part load conditions for SEPR calculation for water-cooled high temperature process chillers
Léghőmérséklet
Water-cooled condenser
27 °C (száraz)
Inlet/outlet water temperatures (°C)
19 °C (nedves)
Outdoor air temperature (°C)
20 °C (száraz)
Evaporator Inlet/outlet water temperatures (°C)
Környezeti feltételek mellett, vízáramlás nélkül
Table 24
Belépő víz hőmérséklete
Reference design conditions for comfort chillers, air conditioners and heat pumps
45 °C kétcsöves készülékekben
Function
65 °C négycsöves készülékekben
Season
Vízhőmérséklet emelkedése
Reference design temperature dry bulb (wet bulb)
Vízhőmérséklet csökkenése
Cooling
5 °C kétcsöves készülékekben
Average
10 °C négycsöves készülékekben
Reference design temperature
táblázat
Bivalent temperature maximum
Európai fűtési idények hőszivattyúkhoz
Heating
Hj [óra/év]
Warmer
ől 8-ig
Colder
ól – 23-ig
Table 25
Órák száma összesen:
Standard rating conditions for fan coil units
táblázat
Cooling test
Európai hűtési idény komfortléghűtőkhöz és légkondicionáló berendezésekhez
Heating test
Kosár
Sound power test
Kültéri hőmérséklet (száraz)
Air temperature
„Átlagos hűtési idény”
27 °C (dry bulb)
EER számítása
19 °C (wet bulb)
Kosáróraszám
20 °C (dry bulb)
óra/év
At ambient conditions without water flow
D – méréssel meghatározott érték
Inlet water temperature
Lineáris interpoláció
45 °C for 2-pipe units
C – méréssel meghatározott érték
65 °C for 4-pipe units
B – méréssel meghatározott érték
Water temperature rise
A – méréssel meghatározott érték
Water temperature decrease
táblázat
5 °C for 2-pipe units
Európai technológiai hűtési referenciaidény magas hőmérsékletű technológiai hűtőkhöz
10 °C for 4-pipe units
táblázat
Table 26
A komfortléghűtők, a légkondicionáló berendezések és a hőszivattyúk üzemmódok szerinti üzemóraszámai
European heating seasons for heat pumps
Üzemóraszám
Tj (°C)
Bekapcsolt üzemmód
Hj (h/annum)
Termosztát által leállított üzemmód
1 to 8
HCE (hűtés); HHE (fűtés)
30 to – 23
Hűtés (SEER számításához)
Total hours:
Csak fűtés (SCOP számításához)
Table 27
Fűtés, ha reverzibilis (SCOP számításához)
European cooling season for comfort chillers and air conditioners
A nedves hőmérsékletre vonatkozó követelményt nem kell betartani abban az esetben, ha a készülék nem párologtat el kondenzátumot.
Bins
A fűtésre és hűtésre egyaránt tervezett készülékek esetében a standard mérési körülmények között hűtés közben végzett vizsgálat során meghatározott térfogatáramot kell figyelembe venni.
Outdoor temperature (dry bulb)
A víz térfogatárama függvényében standard mérési körülmények között (hűtés: 100 %, fűtés: 88 % részterhelési tényező) meghatározott kilépő hőmérséklet.
‘Average cooling season’
A rögzített és az állítható víz-térfogatáramú készülékek esetében egyaránt az „A” mérési ponthoz tartozó vizsgálatban meghatározott víz-térfogatárammal.
EER calculation
IV.
bin hours
MELLÉKLET
h/annum
Ellenőrzési eljárások
D — Measured value
A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti célú vizsgálatok elvégzése során a tagállamok hatóságai az e rendelet II. mellékletében előírt követelmények teljesülését a következő eljárással ellenőrzik:
Linear interpolation
A tagállami hatóságok minden modellből egyetlen berendezést vetnek vizsgálat alá.
C — Measured value
A légfűtő eszköz, a hűtőeszköz, a magas hőmérsékletű technológiai hűtő vagy a ventilátoros konvektor modellje akkor teljesíti az e rendelet II. mellékletében meghatározott követelményeket, ha:
B — Measured value
a névleges értékek teljesítik a II. melléklet követelményeit, és a megadott értékek, valamint az ezen értékek meghatározásához a modell megfelelőségének kimutatása érdekében felhasznált értékek nem kedvezőbbek a gyártóra vagy az importőrre nézve, mint a műszaki dokumentációban (a vizsgálati jegyzőkönyveket is ideértve) található értékek; és
A — Measured value
a berendezés vizsgálata során mért paraméterek és az e mérés(ek) alapján számított értékek teljesítik a következő tűréseket:
Table 28
a légfűtő eszközök esetében az ηs,h szezonális helyiségfűtési hatásfok a termék mért fűtőteljesítménye mellett nem kisebb a névleges érték 8 %-kal csökkentett értékénél;
European reference refrigeration season for high temperature process chillers
a hűtőeszközök esetében az ηs,c szezonális helyiséghűtési hatásfok a termék mért hűtőteljesítménye mellett nem kisebb a névleges érték 8 %-kal csökkentett értékénél;
Table 29
a légfűtő és/vagy hűtőeszközök esetében az LWA hangteljesítményszint nem nagyobb a névleges érték 2,0 dB-lel megnövelt értékénél;
Operational hours per functional mode for comfort chillers, air conditioners and heat pumps
a tüzelőanyaggal működő légfűtő vagy hűtőeszközök esetében a nitrogén-dioxidban kifejezett nitrogén-oxid-kibocsátás nem nagyobb a névleges érték 20 %-kal megnövelt értékénél;
Operational hours
a magas hőmérsékletű technológiai hűtők esetében SEPR értéke a termék mért technológiai hűtőteljesítménye mellett nem kisebb a névleges érték 10 %-kal csökkentett értékénél, és az EERA mért hűtési jóságfok a mért technológiai hűtőteljesítmény mellett nem kisebb 5 %-nál nagyobb mértékben a névleges értéknél.
On-mode
Ha a légfűtő eszközök, a hűtőeszközök, a magas hőmérsékletű technológiai hűtők vagy a ventilátoros konvektorok valamely modellje esetében a mért fűtőteljesítmény, hűtőteljesítmény, illetve technológiai hűtőteljesítmény legalább 70 kW, vagy az adott modellből évente kevesebb mint 5 darabot gyártanak, és nem teljesül a 2. szakasz követelménye, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell, valamint minden más olyan modell, amelyre vonatkozóan a műszaki dokumentációban található információkat ugyanazon az alapon állították elő, nem teljesíti e rendelet követelményeit.
Thermostat Off mode
Ha a légfűtő eszközök, a hűtőeszközök, a magas hőmérsékletű technológiai hűtők vagy a ventilátoros konvektorok valamely modellje esetében a mért fűtőteljesítmény, hűtőteljesítmény, illetve technológiai hűtőteljesítmény 70 kW-nál kisebb, vagy az adott modellből évente legalább 5 darabot gyártanak, és nem teljesül a 2. szakasz a) pontjának követelménye, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell, valamint minden más olyan modell, amelyre vonatkozóan a műszaki dokumentációban található információkat ugyanazon az alapon állították elő, nem teljesíti e rendelet követelményeit.
HCE (cooling); HHE (heating)
Ha a légfűtő eszközök, a hűtőeszközök, a magas hőmérsékletű technológiai hűtők vagy a ventilátoros konvektorok valamely modellje esetében a mért fűtőteljesítmény, hűtőteljesítmény, illetve technológiai hűtőteljesítmény 70 kW-nál kisebb, az adott modellből évente legalább 5 darabot gyártanak, és nem teljesül a 2. szakasz b) pontjának követelménye, akkor a tagállami hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó, véletlenszerűen kiválasztott terméket újabb vizsgálatnak vetnek alá.
Cooling (to calculate SEER)
A légfűtő eszköz, a hűtőeszköz vagy a magas hőmérsékletű technológiai hűtő modellje akkor teljesíti az e rendelet II. mellékletében meghatározott követelményeket, ha:
Heating only (to calculate SCOP)
a névleges értékek teljesítik a II. melléklet követelményeit, és a megadott értékek, valamint az ezen értékek meghatározásához a modell megfelelőségének kimutatása érdekében felhasznált értékek nem kedvezőbbek a gyártóra vagy az importőrre nézve, mint a műszaki dokumentációban (a vizsgálati jegyzőkönyveket is ideértve) található értékek; és
Heating, if reversible (to calculate SCOP)
a berendezések vizsgálata során mért paraméterek és az e mérés(ek) alapján számított értékek teljesítik a következő tűréseket:
The wet bulb temperature condition is not required when testing units which do not evaporate condensate.
a légfűtő eszközök esetében a három termék ηs,h szezonális helyiségfűtési hatásfokának átlaga a termék mért fűtőteljesítménye mellett nem kisebb a névleges érték 8 %-kal csökkentett értékénél;
For units designed for heating and cooling mode, the flow rate obtained during the test at standard rating conditions in cooling mode is used.
a hűtőeszközök esetében a három termék ηs,c szezonális helyiséghűtési hatásfokának átlaga a termék mért hűtőteljesítménye mellett nem kisebb a névleges érték 8 %-kal csökkentett értékénél;
Outlet temperatures dependent on water flow rate as determined at standard rating conditions (100 % part load ratio when cooling, 88 % when heating)
a légfűtő és/vagy hűtőeszközök esetében a három termék LWA hangteljesítményszintjének átlaga nem nagyobb a névleges érték 2,0 dB-lel megnövelt értékénél;
With the water flow rate determined during ‘A’ test for units with a fixed water flow rate or with a variable flow rate.
a tüzelőanyaggal működő légfűtő vagy hűtőeszközök esetében a három termék nitrogén-dioxidban kifejezett nitrogén-oxid-kibocsátásának átlaga nem nagyobb a névleges érték 20 %-kal megnövelt értékénél;
ANNEX IV
a magas hőmérsékletű technológiai hűtők esetében a három termék SEPR értékének átlaga a termék mért technológiai hűtőteljesítménye mellett nem kisebb a névleges érték 10 %-kal csökkentett értékénél, és a három termék EERA mért hűtési jóságfokának átlaga a mért technológiai hűtőteljesítmény mellett nem kisebb 5 %-nál nagyobb mértékben a névleges értéknél.
Verification procedures
Ha az 5. szakaszban meghatározott feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell, valamint minden más olyan modell, amelyre vonatkozóan a műszaki dokumentációban található információkat ugyanazon az alapon állították elő, nem teljesíti e rendelet követelményeit.
When performing the market surveillance checks referred to in Article 3(2) of Directive 2009/125/EC, the authorities of the Member States shall apply the following verification procedure for the requirements set out in Annex II:
A tagállamok hatóságai a fenti vizsgálatok során a III. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.
The Member State authorities shall test one single unit per model.
A légfűtő eszközök, a hűtőeszközök és a magas hőmérsékletű technológiai hűtők szállításának súly- és méretbeli korlátai miatt a tagállami hatóságok az ellenőrzési eljárást lefolytathatják a gyártó telephelyén, a végleges rendeltetési helyen való üzembe helyezés előtt.
The air heating product, cooling product, high temperature process chiller or fan coil unit model shall be considered to comply with the applicable requirements set out in Annex II to this Regulation:
Legkésőbb egy hónappal a modell nem megfelelő voltának megállapítását követően a tagállami hatóságok a vizsgálati eredményeket és az összes többi lényeges információt átadják a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.
if the declared values comply with the requirements set out in Annex II and if the values provided, and the values used to determine these values for the compliance of the model are not more favourable for the manufacturer or importer than the values in the technical documentation file, including test reports; and
Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a gyártó nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására vagy ezeknek az értékeknek a megfelelés kimutatása céljából történő értelmezésére, sem pedig a kedvezőbb működési tulajdonságok bárminemű kommunikálására.
if, when testing, the unit all measured parameters and the values calculated from these measurement(s) show compliance with the respective tolerances below:
V. MELLÉKLET
if, for air heating products, the seasonal space heating energy efficiency ηs,h is not less than the declared value minus 8 % at the rated heating capacity of the unit;
Az e rendelet hatálybalépésének időpontjában a légfűtő eszközök és a hűtőeszközök piacán beszerezhető, a szezonális helyiségfűtési hatásfok, a szezonális helyiséghűtési hatásfok vagy a szezonális hűtési jóságfok, valamint a nitrogén-oxid-kibocsátások szempontjából legjobb technológia az alábbiak szerint írható le.
if, for cooling products, the seasonal space cooling energy efficiency ηs,c is not less than the declared value minus 8 % at the rated cooling capacity of the unit;
A légfűtő eszközök és a hűtőeszközök szezonális helyiségfűtési, illetve helyiséghűtési hatásfokának, valamint a magas hőmérsékletű technológiai hűtők szezonális hűtési jóságfokának referenciaértékeit a 30. táblázat tartalmazza.
if, for air heating product and/or cooling products, the sound power level LWA is not more than the declared value plus 2,0 dB;
táblázat
if, for air heating or cooling products using fuels, the emissions of nitrogen oxides, expressed in nitrogen dioxide, are not more than the declared value plus 20 %;
A légfűtő eszközök és a hűtőeszközök szezonális helyiségfűtési, illetve helyiséghűtési hatásfokának, valamint a magas hőmérsékletű technológiai hűtők szezonális hűtési jóságfokának referenciaértékei
if, for high temperature process chiller products, the SEPR value is not less than the declared value minus 10 % at the rated refrigeration capacity of the unit and the rated energy efficiency ratio EERA is not more than 5 % lower than the declared value, measured at the rated refrigeration capacity.
Légbefúvásos fűtőberendezések
For air heating product, cooling product, high temperature process chiller or fan coil unit models with a rated heating, cooling or refrigeration capacity ≥ 70 kW or that are produced in lower quantities than 5 per year, if the result referred to in point 2 is not achieved, the model and any other model where the information included in the technical documentation was obtained on the same basis shall be considered not to comply with this Regulation.
gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal működő
For air heating product, cooling product, high temperature process chiller or fan coil unit models with a rated heating, cooling or refrigeration capacity < 70 kW or that are produced in quantities of 5 or more per year, if the result referred to in point 2(a) is not achieved, the model and any other model where the information included in the technical documentation was obtained on the same basis shall be considered not to comply with this Regulation.
elektromos
For air heating product, cooling product, high temperature process chiller or fan coil unit models with a rated heating, cooling or refrigeration capacity < 70 kW and that are produced in quantities of five or more per year, if the result referred to in point 2(b) is not achieved, the Member State authorities shall randomly select three additional units of the same model for testing.
Komfortléghűtők
The air heating product, cooling product or high temperature process chiller model shall be considered to comply with the applicable requirements set out in Annex II to this Regulation:
levegő-víz típusú, Prated,c < 200 kW
if the declared values comply with the requirements set out in Annex II and if the values provided, and the values used to determine these values and the compliance of the model are not more favourable to the manufacturer or importer than the values in the technical documentation file, including test reports; and
levegő-víz típusú, Prated,c ≥ 200 kW
if, when testing the units, all measured parameters and the values calculated from these measurement(s) show compliance with the respective tolerances below:
víz/sólé-víz típusú, Prated,c < 200 kW
if, for air heating products, the average of the three units for seasonal space heating energy efficiency ηs,h is not less than the declared value minus 8 % at the rated heating capacity of the unit;
víz/sólé-víz típusú, Prated,c ≥ 200 kW
if, for cooling products, the average of the three units for seasonal space cooling energy efficiency ηs,c is not less than the declared value minus 8 % at the rated cooling capacity of the unit;
Légkondicionáló berendezések
if, for air heating products, and/or cooling products, the average of the three units for the sound power level LWA is not more than the declared value plus 2,0 dB;
elektromos, levegő-levegő típusú
if, for air heating or cooling products using fuels, the average of the three units for the emissions of nitrogen oxides, expressed in nitrogen dioxide, are not more than the declared value plus 20 %;
Hőszivattyúk
if, for high temperature process chiller products, the average of the three units for the SEPR value is not less than the declared value minus 10 % at the rated refrigeration capacity of the unit and the average of the three units for the rated energy efficiency ratio EERA is not more than 5 % lower than the declared value, measured at the rated refrigeration capacity.
elektromos, levegő-levegő típusú
If the results referred to in point 5 are not achieved, the model and any other model where the information included in the technical documentation was obtained on the same basis shall be considered not to comply with this Regulation.
Magas hőmérsékletű technológiai hűtők
Member State authorities shall use the measurement and calculation methods set out in Annex III.
léghűtéses, PA < 200 kW
Given the weight and size limitations in the transportation of air heating products, cooling products and high temperature process chillers, Member State authorities may decide to undertake the verification procedure at the premises of manufacturers, before they are put into service in their final destination.
léghűtéses, 200 kW ≤ PA < 400 kW
The Member State authorities shall provide the test results and other relevant information to the authorities of the other Member States and to the Commission within one month of the decision being taken on the non-compliance of the model.
léghűtéses, PA ≥ 400 kW
The verification tolerances defined in this Annex relate only to the verification of the measured parameters by Member State authorities and shall not be used by the manufacturer as an allowed tolerance to establish the values in the technical documentation or in interpreting these values with a view to achieving compliance or to communicate better performance by any means.
vízhűtéses, PA < 200 kW
ANNEX V
vízhűtéses, 200 kW ≤ PA < 400 kW
At the time of entry into force of this Regulation, the best available technology on the market for air heating products and cooling products in terms of seasonal space heating energy efficiency, seasonal space cooling energy efficiency or seasonal energy performance ratio, and emissions of nitrogen oxides was identified as follows:
12,0 SEPR
Benchmarks for seasonal space heating or cooling energy efficiency or air heating products and cooling products and seasonal energy performance ratio of high temperature process chillers are described in Table 30.
vízhűtéses, 400 kW ≤ PA < 1000 kW
Table 30
vízhűtéses, PA ≥ 1000 kW
Benchmarks for seasonal space heating or cooling energy efficiency of air heating products and cooling products and seasonal energy performance ratio for high temperature process chillers
A nitrogén-dioxidban kifejezett nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó referenciaértékek:
Warm air heaters
A gáznemű tüzelőanyaggal működő légbefúvásos fűtőberendezések piacán beszerezhető legjobb termékek nitrogén-oxid-kibocsátása 50 mg/kWh-nál kisebb (a felhasznált tüzelőanyag égéshője alapján számítva).
Using gaseous or liquid fuels
A folyékony tüzelőanyaggal működő légbefúvásos fűtőberendezések piacán beszerezhető legjobb termékek nitrogén-oxid-kibocsátása 120 mg/kWh-nál kisebb (a felhasznált tüzelőanyag égéshője alapján számítva).
Using electricity
A külső égésű motorral hajtott, gáznemű tüzelőanyaggal működő hőszivattyúk, komfortléghűtők és légkondicionáló berendezések piacán beszerezhető legjobb termékek nitrogén-oxid-kibocsátása 50 mg/kWh-nál kisebb (a felhasznált tüzelőanyag égéshője alapján számítva).
Comfort chillers
A fentiekből nem következik feltétlenül, hogy az 1. és a 2. pontban meghatározott referenciaértékek egyetlen termék esetében egyszerre elérhetők.
Air-to-water, Prated,c < 200 kW
A felülvizsgálat eredményeit legkésőbb 2022. január 1-jéig a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórum elé tárja.
Air-to-water, Prated,c ≥ 200 kW
A felülvizsgálat keretében megvizsgálja:
Water/brine-to-water, Prated,c < 200 kW
„globális felmelegedési potenciál”, „GWP” egy meghatározott üvegházhatású gáznak a szén-dioxidéhoz viszonyított relatív éghajlat-felmelegítő képessége, amelyet úgy kell meghatározni, hogy az üvegházhatású gáz egy kilogrammjának százéves éghajlat-felmelegítő képességét elosztjuk egy kilogramm szén-dioxid százéves éghajlat-felmelegítő képességével.
Water/brine-to-water, Prated,c ≥ 200 kW
GWP értékeit az 517/2014/EU rendelet I., II. és IV. melléklete szerint kell figyelembe venni.
Air conditioners
Különböző hűtőközegek keverékeinek GWP-értékét az 517/2014/EU rendelet IV. mellékletében bemutatott módszerrel kell meghatározni;
Electric, air-to-air air conditioner
max. 15
Heat pumps
80 % + 20 % × (TD – TD)/(TA – TD)
Electric, air-to-air heat pump
80 % + 20 % × (TA – TD)/(TA – TD)
High temperature process chillers
A 2009/125/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a gyártók megválaszthatják, hogy megfelelőségértékelési eljárásként az említett irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzést vagy az említett irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszert alkalmazzák-e.
Air-cooled, PA < 200 kW
A gyártók kötelesek rendelkezésre bocsátani az e rendelet II. mellékletének 5. c) pontjában meghatározott információkat tartalmazó műszaki dokumentációt.
Air-cooled, 200 kW ≤ PA < 400 kW
5. cikk Piacfelügyeleti célú vizsgálatok
Commission Regulation (EU) 2016/2282
A Bizottság (EU) 2016/2282 rendelete
amending Regulations (EC) No 1275/2008, (EC) No 107/2009, (EC) No 278/2009, (EC) No 640/2009, (EC) No 641/2009, (EC) No 642/2009, (EC) No 643/2009, (EU) No 1015/2010, (EU) No 1016/2010, (EU) No 327/2011, (EU) No 206/2012, (EU) No 547/2012, (EU) No 932/2012, (EU) No 617/2013, (EU) No 666/2013, (EU) No 813/2013, (EU) No 814/2013, (EU) No 66/2014, (EU) No 548/2014, (EU) No 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 and (EU) 2016/2281 with regard to the use of tolerances in verification procedures
az 1275/2008/EK, a 107/2009/EK, a 278/2009/EK, a 640/2009/EK, a 641/2009/EK, a 642/2009/EK, a 643/2009/EK, az 1015/2010/EU, az 1016/2010/EU, a 327/2011/EU, a 206/2012/EU, az 547/2012/EU, a 932/2012/EU, a 617/2013/EU, a 666/2013/EU, a 813/2013/EU, a 814/2013/EU, a 66/2014/EU, az 548/2014/EU, az 1253/2014/EU, az (EU) 2015/1095, az (EU) 2015/1185, az (EU) 2015/1188, az (EU) 2015/1189 és az (EU) 2016/2281 rendeletnek az ellenőrzési eljárásokban alkalmazott tűrések figyelembevétele tekintetében történő módosításáról