natgillin/translations-raw huggingface dataset:
BAT-AEELs [187] [188]
dnevna srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja [197]
Net total fuel utilisation (%) [189] [190]
Novi i postojeći kotlovi
Boiler using liquid process fuels from the chemical industry, including when mixed with HFO, gas oil and/or other liquid fuels
Tablica 36.
Boiler using gaseous process fuels from the chemical industry, including when mixed with natural gas and/or other gaseous fuels
Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije HCl i HF u zrak iz izgaranja procesnih goriva iz kemijske industrije u kotlovima
BAT 56.
postojeći uređaj [198]
In order to prevent or reduce NOX emissions to air while limiting CO emissions to air from the combustion of process fuels from the chemical industry, BAT is to use one or a combination of the techniques given below.
NRT 58.
Applying fuel staging when using liquid fuel mixtures may require a specific burner design
Za smanjenje emisija čestica, metala vezanih na čestice i elemenata u tragovima u zrak iz izgaranja procesnih goriva iz kemijske industrije u kotlovima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.
Applicable to existing combustion plants within the constraints associated with chemical installation safety
Upotreba kombinacije procesnih goriva iz kemijske industrije i pomoćnih goriva s niskim prosječnim udjelom čestica ili pepela
Applicable within the constraints associated with the availability of different types of fuel and/or an alternative use of the process fuel
Vidjeti primjenjivost u NRT 57.
Applicable to existing combustion plants within the constraints associated with chemical installation safety.
Tablica 37.
The applicability may be limited in the case of combustion plants operated between 500 h/yr and 1500 h/yr with frequent fuel changes and frequent load variations
Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije čestica u zrak iz izgaranja mješavina plinova i tekućina koje se sastoje od 100 % procesnih goriva iz kemijske industrije u kotlovima
Applicable to existing combustion plants within the constraints associated with duct configuration, space availability and chemical installation safety.
postojeći uređaj [201]
Table 34
postojeći uređaj [202]
BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for NOX emissions to air from the combustion of 100 % process fuels from the chemical industry in boilers
Emisije hlapljivih organskih spojeva te polikloriranih dibenzodioksina i dibenzofurana (PCDD/F) u zrak
Fuel phase used in the combustion plant
NRT 59.
Existing plant [191]
Za smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva te polikloriranih dibenzodioksina i dibenzofurana u zrak iz izgaranja procesnih goriva iz kemijske industrije u kotlovima NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 6 i u nastavku ili njihove kombinacije.
Existing plant [192]
Ubrizgavanje aktivnog ugljena
Mixture of gases and liquids
Primjenjivo samo na uređaje za loženje u kojima se upotrebljavaju goriva dobivena iz kemijskih procesa koji uključuju klorirane tvari.
Gases only
Za primjenjivost SCR-a i brzog hlađenja vidjeti NRT 56. i NRT 57.
As an indication, the yearly average CO emission levels for existing plants operated ≥ 1500 h/yr and for new plants will generally be < 5–30 mg/Nm3.
Brzo hlađenje primjenom mokrog ispiranja/kondenzatora dimnih plinova
BAT 57.
Vidjeti opis mokrog ispiranja/kondenzatora dimnih plinova u odjeljku 8.4.
In order to reduce SOX, HCl and HF emissions to air from the combustion of process fuels from the chemical industry in boilers, BAT is to use one or a combination of the techniques given below.
Sustav za selektivnu katalitičku redukciju prilagođen je i veći od sustava za selektivnu katalitičku redukciju za smanjivanje NOX.
Wet FGD and seawater FGD are not applicable to combustion plants operated < 500 h/yr.
Tablica 38.
There may be technical and economic restrictions for applying wet FGD or seawater FGD to combustion plants of < 300 MWth, and for retrofitting combustion plants operated between 500 h/yr and 1500 h/yr with wet FGD or seawater FGD
Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije PCDD/F-ova i HOS-ova u zrak iz izgaranja 100 % procesnih goriva iz kemijske industrije u kotlovima
See description in Section 8.4.
Jedinica
Wet scrubbing is used to remove HCl and HF when no wet FGD is used to reduce SOX emissions
ZAKLJUČCI O NRT-ima ZA SUSPALJIVANJE OTPADA
Table 35
Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku općenito su primjenjivi na suspaljivanje otpada u uređajima za loženje.
BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for SO2 emissions to air from the combustion of 100 % process fuels from the chemical industry in boilers
Ako se otpad suspaljuje, razine emisija povezane s NRT-ima u ovom odjeljku primjenjuju se na cjelokupan volumen nastalih dimnih plinova.
Yearly average [196]
Uz to, ako se otpad suspaljuje zajedno s gorivima iz odjeljka 2., razine emisija povezane s NRT-ima iz odjeljka 2 primjenjuju se i na i. cjelokupan volumen nastalih dimnih plinova i ii. na volumen dimnih plinova nastao izgaranjem goriva obuhvaćenih tim odjeljkom prema formuli za pravilo miješanja iz Priloga IV. (dio 4.)
Daily average or average over the sampling period [197]
Direktivi 2010/75/EU, u kojem se razine emisija povezane s NRT-ima za volumen dimnih plinova nastalih izgaranjem otpada trebaju utvrditi na temelju NRT 61.
New and existing boilers
NRT 60.
Table 36
Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti suspaljivanja otpada u uređajima za loženje, za osiguravanje stabilnih uvjeta izgaranja i za smanjenje emisija u zrak NRT je upotreba tehnike NRT 60.(a) u nastavku i upotreba kombinacije tehnika navedenih u NRT 6. i/ili drugih tehnika opisanih u nastavku.
BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for HCl and HF emissions to air from the combustion of process fuels from the chemical industry in boilers
Prethodni prihvat i prihvat otpada
Existing plant [198]
Provedba postupka za prihvat otpada u uređaju za loženje u skladu s odgovarajućim NRT-om iz referentnog dokumenta za obradu otpada.
BAT 58.
Kriteriji prihvatljivosti utvrđeni su za ključne parametre kao što su ogrjevna vrijednost te sadržaj vode, pepela, klora i fluora, sumpora, dušika, PCB-a, metala (hlapljivih (npr.
In order to reduce emissions to air of dust, particulate-bound metals, and trace species from the combustion of process fuels from the chemical industry in boilers, BAT is to use one or a combination of the techniques given below.
Hg, Tl, Pb, Co, Se) i nehlapljivih (npr.
Use of a combination of process fuels from the chemical industry and auxiliary fuels with a low averaged dust or ash content
V, Cu, Cd, Cr, Ni)), fosfora i lužina (ako se upotrebljavaju nusproizvodi životinjskog podrijetla).
See applicability in BAT 57
Primjena sustava osiguranja kvalitete za svaku pošiljku otpada kako bi se jamčile značajke otpada koji se suspaljuje i radi kontrole vrijednosti definiranih kritičnih parametara (npr.
Table 37
EN 15358 za neopasno kruto oporabljeno gorivo).
BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for dust emissions to air from the combustion of mixtures of gases and liquids composed of 100 % process fuels from the chemical industry in boilers
Odabir/ograničavanje otpada
Existing plant [201]
Pažljiv odabir vrste otpada i masenog protoka zajedno s ograničavanjem postotka najzagađenijeg otpada koji se može suspaljivati.
Existing plant [202]
Ograničavanje udjela pepela, sumpora, fluora, žive i/ili klora u otpadu koji ulazi u uređaj za loženje.
Emissions of volatile organic compounds and polychlorinated dibenzo-dioxins and -furans to air
Ograničavanje količine otpada koji se suspaljuje.
BAT 59.
Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s politikom gospodarenja otpadom države članice.
In order to reduce emissions to air of volatile organic compounds and polychlorinated dibenzo-dioxins and -furans from the combustion of process fuels from the chemical industry in boilers, BAT is to use one or a combination of the techniques given in BAT 6 and below.
Miješanje otpada s glavnim gorivom
Activated carbon injection
Učinkovito miješanje otpada i glavnoga goriva budući da heterogen ili slabo izmiješan tok goriva ili nejednaka raspodjela mogu utjecati na paljenje i izgaranje u kotlu, što bi trebalo spriječiti.
Only applicable to combustion plants using fuels derived from chemical processes involving chlorinated substances.
Miješanje je moguće samo ako se glavno gorivo i otpad melju na sličan način ili ako je količina otpada vrlo mala u odnosu na glavno gorivo.
For the applicability of SCR and rapid quenching see BAT 56 and BAT 57
Sušenje otpada
Rapid quenching using wet scrubbing/flue-gas condenser
Prethodno sušenje otpada prije njegova ulaska u komoru za izgaranje radi održavanja visoke učinkovitosti kotla.
See description of wet scrubbing/flue-gas codenser in Section 8.4
Primjenjivost može biti ograničena zbog nedovoljne količine topline koja se može oporabiti iz procesa, zbog potrebnih uvjeta izgaranja ili zbog sadržaja vlage u otpadu.
Table 38
Vidjeti tehnike opisane u referentnim dokumentima za obradu otpada i spaljivanje otpada, uključujući mljevenje, pirolizu i uplinjavanje.
BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for PCDD/F and TVOC emissions to air from the combustion of 100 % process fuels from the chemical industry in boilers
Vidjeti primjenjivost u referentnom dokumentu za obradu otpada i u referentnom dokumentu za spaljivanje otpada.
Unit
NRT 61.
PCDD/F [205]
Za sprečavanje povećanih emisija iz suspaljivanja otpada u uređajima za loženje NRT je poduzimanje odgovarajućih mjera radi osiguravanja da emisije onečišćujućih tvari u dijelu dimnih plinova nastalih suspaljivanjem otpada nisu više od onih nastalih primjenom zaključaka o NRT-ima za spaljivanje otpada.
BAT CONCLUSIONS FOR THE CO-INCINERATION OF WASTE
NRT 62.
Unless otherwise stated, the BAT conclusions presented in this section are generally applicable to the co-incineration of waste in combustion plants.
Za smanjenje učinka na recikliranje ostataka suspaljivanja otpada u uređajima za loženje NRT je održavanje dobre kvalitete gipsa, pepela i troske te drugih ostataka, u skladu sa zahtjevima utvrđenima za njihovo recikliranje ako se u uređaju ne suspaljuje otpad, primjenom jedne od tehnika navedenih u NRT 60. ili njihove kombinacije i/ili ograničavanjem suspaljivanja frakcija otpada s koncentracijama onečišćujućih tvari sličnima onima u drugim gorivima koja izgaraju.
When waste is co-incinerated, the BAT-AELs in this section apply to the entire flue-gas volume generated.
NRT 63.
In addition, when waste is co-incinerated together with the fuels covered by Section 2, the BAT-AELs set out in Section 2 also apply (i) to the entire flue-gas volume generated, and (ii) to the flue-gas volume resulting from the combustion of the fuels covered by that section using the mixing rule formula of Annex VI (part 4) to Directive 2010/75/EU, in which the BAT-AELs for the flue-gas volume resulting from the combustion of waste are to be determined on the basis of BAT 61.
Za povećanje energetske učinkovitosti suspaljivanja otpada NRT je upotreba prikladne kombinacije tehnika navedenih u NRT 12. i NRT 19., ovisno o glavnoj vrsti goriva koje se upotrebljava i o konfiguraciji uređaja.
BAT 60.
Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima navedene su u tablici 8. za suspaljivanje otpada s biomasom i/ili tresetom i u tablici 2. za suspaljivanje otpada s ugljenom i/ili lignitom.
In order to improve the general environmental performance of the co-incineration of waste in combustion plants, to ensure stable combustion conditions, and to reduce emissions to air, BAT is to use technique BAT 60 (a) below and a combination of the techniques given in BAT 6 and/or the other techniques below.
NRT 64.
Waste pre-acceptance and acceptance
Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak uz ograničavanje emisija CO i N2O iz suspaljivanja otpada s ugljenom i/ili lignitom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 20. ili njihove kombinacije.
Implement a procedure for receiving any waste at the combustion plant according to the corresponding BAT from the Waste Treatment BREF.
NRT 65.
Acceptance criteria are set for critical parameters such as heating value, and the content of water, ash, chlorine and fluorine, sulphur, nitrogen, PCB, metals (volatile (e.g. Hg, Tl, Pb, Co, Se) and non-volatile (e.g. V, Cu, Cd, Cr, Ni)), phosphorus and alkali (when using animal by-products).
Za sprečavanje ili smanjenje emisija NOX u zrak uz ograničavanje emisija CO i N2O iz suspaljivanja otpada s biomasom i/ili tresetom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 24. ili njihove kombinacije.
Apply quality assurance systems for each waste load to guarantee the characteristics of the wastes co-incinerated and to control the values of defined critical parameters (e.g. EN 15358 for non-hazardous solid recovered fuel)
NRT 66.
Waste selection/limitation
Za sprečavanje ili smanjenje emisija SOX, HCl i HF u zrak iz suspaljivanja otpada s ugljenom i/ili lignitom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 21. ili njihove kombinacije.
Careful selection of waste type and mass flow, together with limiting the percentage of the most polluted waste that can be co-incinerated.
NRT 67.
Limit the proportion of ash, sulphur, fluorine, mercury and/or chlorine in the waste entering the combustion plant.
Za sprečavanje ili smanjenje emisija SOX, HCl i HF u zrak iz suspaljivanja otpada s biomasom i/ili tresetom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 25. ili njihove kombinacije.
Limitation of the amount of waste to be co-incinerated
NRT 68.
Applicable within the constraints associated with the waste management policy of the Member State
Za smanjenje emisije čestica i metala vezanih na čestice u zrak iz suspaljivanja otpada s ugljenom i/ili lignitom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 22. ili njihove kombinacije.
Waste mixing with the main fuel
Tablica 39.
Effective mixing of waste and the main fuel, as a heterogeneous or poorly mixed fuel stream or an uneven distribution may influence the ignition and combustion in the boiler and should be prevented
Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije metala u zrak iz suspaljivanja otpada s ugljenom i/ili lignitom
Mixing is only possible when the grinding behaviour of the main fuel and waste is similar or when the amount of waste is very small compared to the main fuel
NRT 69.
Waste drying
Za smanjenje emisija čestica i metala vezanih na čestice u zrak iz suspaljivanja otpada s biomasom i/ili tresetom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 26. ili njihove kombinacije.
Pre-drying of the waste before introducing it into the combustion chamber, with a view to maintaining the high performance of the boiler
Tablica 40.
The applicability may be limited by insufficient recoverable heat from the process, by the required combustion conditions, or by the waste moisture content
Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije metala u zrak iz suspaljivanja otpada s biomasom i/ili tresetom Razine emisija povezane s NRT-ima
Waste pretreatment
NRT 70.
See techniques described in the Waste Treatment and Waste Incineration BREFs, including milling, pyrolysis and gasification
Za sprečavanje ili smanjenje emisija žive u zrak iz suspaljivanja otpada s biomasom, tresetom, ugljenom i/ili lignitom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 23. i NRT 27. ili njihove kombinacije.
See applicability in the Waste Treatment BREF and in the Waste incineration BREF
NRT 71.
BAT 61.
Za smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva te polikloriranih dibenzodioksina i dibenzofurana u zrak iz suspaljivanja otpada s biomasom, tresetom, ugljenom i/ili lignitom NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u NRT 6., NRT 26. i u nastavku ili njihove kombinacije.
In order to prevent increased emissions from the co-incineration of waste in combustion plants, BAT is to take appropriate measures to ensure that the emissions of polluting substances in the part of the flue-gases resulting from waste co-incineration are not higher than those resulting from the application of BAT conclusions for the incineration of waste.
Taj se proces temelji na adsorpciji molekula onečišćujućih tvari aktivnim ugljenom.
BAT 62.
Vidjeti opis mokrog ispiranja/kondenzatora dimnih plinova u odjeljku 8.4.
In order to minimise the impact on residues recycling of the co-incineration of waste in combustion plants, BAT is to maintain a good quality of gypsum, ashes and slags as well as other residues, in line with the requirements set for their recycling when the plant is not co-incinerating waste, by using one or a combination of the techniques given in BAT 60 and/or by restricting the co-incineration to waste fractions with pollutant concentrations similar to those in other combusted fuels.
Vidjeti primjenljivost u NRT 20. i u NRT 24.
BAT 63.
Tablica 41.
In order to increase the energy efficiency of the co-incineration of waste, BAT is to use an appropriate combination of the techniques given in BAT 12 and BAT 19, depending on the main fuel type used and on the plant configuration.
Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije PCDD/F-ova i HOS-ova u zrak iz suspaljivanja otpada s biomasom, tresetom, ugljenom i/ili lignitom
The BAT-associated energy efficiency levels (BAT-AEELs) are given in Table 8 for the co-incineration of waste with biomass and/or peat and in Table 2 for the co-incineration of waste with coal and/or lignite.
ukupni HOS-ovi (mg/Nm3)
BAT 64.
Uređaj za loženje na biomasu, treset, ugljen i/ili lignit
In order to prevent or reduce NOX emissions to air while limiting CO and N2O emissions from the co-incineration of waste with coal and/or lignite, BAT is to use one or a combination of the techniques given in BAT 20.
ZAKLJUČCI O NRT-ima ZA UPLINJAVANJE
BAT 65.
Ako nije drukčije navedeno, zaključci o NRT-ima navedeni u ovom odjeljku općenito su primjenjivi na sve uređaje za uplinjavanje koji su izravno povezani s uređajima za loženje i na IGCC postrojenja.
In order to prevent or reduce NOX emissions to air while limiting CO and N2O emissions from the co-incineration of waste with biomass and/or peat, BAT is to use one or a combination of the techniques given in BAT 24.
NRT 72.
BAT 66.
Za povećanje energetske učinkovitosti jedinica s IGCC-om i jedinica za uplinjavanje NRT je upotreba prikladne kombinacije tehnika navedenih u NRT 12. i u nastavku.
In order to prevent or reduce SOX, HCl and HF emissions to air from the co-incineration of waste with coal and/or lignite, BAT is to use one or a combination of the techniques given in BAT 21.
Iskorištavanje otpadne topline iz procesa uplinjavanja
BAT 67.
Budući da se sintetski plin mora ohladiti prije daljnjeg čišćenja, energija se može oporabiti za proizvodnju dodatne pare koja se dodaje ciklusu parne turbine, čime se omogućuje proizvodnja dodatne električne energije.
In order to prevent or reduce SOX, HCl and HF emissions to air from the co-incineration of waste with biomass and/or peat, BAT is to use one or a combination of the techniques given in BAT 25.
Primjenjivo samo na jedinice s IGCC-om i na jedinice za uplinjavanje koje su izravno povezane s kotlovima s prethodnom obradom sintetskog plina koja zahtijeva njegovo hlađenje.
BAT 68.
Integracija procesa uplinjavanja i izgaranja
In order to reduce dust and particulate-bound metal emissions to air from the co-incineration of waste with coal and/or lignite, BAT is to use one or a combination of the techniques given in BAT 22.
Jedinica može biti konstruirana s potpunom integracijom jedinice za dovod zraka i plinske turbine, pri čemu cjelokupan zrak koji ulazi u jedinicu za dovod zraka dolazi (izvlači se) iz kompresora plinske turbine.
Table 39
Primjenjivost je ograničena na jedinice s IGCC-om zbog potrebe za fleksibilnošću integriranih uređaja da bi mogli isporučiti električnu energiju u mrežu ako elektrane na obnovljive izvore energije nisu na raspolaganju.
BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for metal emissions to air from the co-incineration of waste with coal and/or lignite
Suhi sustav dovoda sirovina
Table 40
Visokotemperaturno i visokotlačno uplinjavanje
BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for metal emissions to air from the co-incineration of waste with biomass and/or peat
Upotreba tehnike uplinjavanja s visokotemperaturnim i visokotlačnim radnim parametrima radi maksimalnog povećanja učinkovitosti pretvorbe energije.
(average of samples obtained during one year)
Konstrukcijska poboljšanja
Cd+Tl (μg/Nm3)
Konstrukcijska poboljšanja kao što su:
BAT 70.
izmjene vatrootpornog i/ili rashladnog sustava uplinjača,
In order to reduce mercury emissions to air from the co-incineration of waste with biomass, peat, coal and/or lignite, BAT is to use one or a combination of the techniques given in BAT 23 and BAT 27.
ugradnja ekspandera za oporabu energije iz pada tlaka sintetskog plina prije izgaranja.
BAT 71.
Općenito primjenjivo na jedinice s IGCC-om.
In order to reduce emissions of volatile organic compounds and polychlorinated dibenzo-dioxins and -furans to air from the co-incineration of waste with biomass, peat, coal and/or lignite, BAT is to use a combination of the techniques given in BAT 6, BAT 26 and below.
Tablica 42.
This process is based on the adsorption of pollutant molecules by the activated carbon
Razine energetske učinkovitosti povezane s NRT-ima za uplinjavanje i jedinice s IGCC-om Vrsta konfiguracije uređaja za loženje
See applicability in BAT 20 and in BAT 24
neto ukupno učinkovito iskorištavanje goriva (%) nove ili postojeće jedinice za uplinjavanje
Table 41
Jedinica za uplinjavanje koja je izravno povezana s kotlom bez prethodne obrade sintetskog plina
BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for PCDD/F and TVOC emissions to air from the co-incineration of waste with biomass, peat, coal and/or lignite
Jedinica za uplinjavanje koja je izravno povezana s kotlom s prethodnom obradom sintetskog plina
PCDD/F (ng I-TEQ/Nm3)
Jedinica s IGCC-om
TVOC (mg/Nm3)
NRT 73.
Biomass-, peat-, coal- and/or lignite-fired combustion plant
Za sprečavanje i/ili smanjenje emisija NOX u zrak uz istodobno ograničavanje emisija CO u zrak iz IGCC postrojenja NRT je upotreba jedne od tehnika navedenih u nastavku ili njihove kombinacije.
BAT CONCLUSIONS FOR GASIFICATION
U tu se svrhu ponovno upotrebljava dio pare sa srednjim tlakom iz parne turbine.
Unless otherwise stated, the BAT conclusions presented in this section are generally applicable to all gasification plants directly associated to combustion plants, and to IGCC plants.
Primjenjuje se samo na plinsku turbinu koja je dio IGCC postrojenja.
BAT 72.
Općenito primjenjivo na nova IGCC postrojenja.
In order to increase the energy efficiency of IGCC and gasification units, BAT is to use one or a combination of the techniques given in BAT 12 and below.
Primjenjivo od slučaja do slučaja za postojeća IGCC postrojenja, ovisno o raspoloživosti paketa za naknadnu ugradnju.
Heat recovery from the gasification process
Nije primjenjivo za sintetski plin koji sadržava više od 15 % vodika.
As the syngas needs to be cooled down to be cleaned further, energy can be recovered for producing additional steam to be added to the steam turbine cycle, enabling additional electrical power to be produced
Razrjeđivanje sintetskog plina otpadnim dušikom iz jedinice za dovod zraka
Only applicable to IGCC units and to gasification units directly associated to boilers with syngas pretreatment that requires cooling down of the syngas
U jedinici za dovod zraka kisik se odvaja od dušika u zraku kako bi se u uplinjač doveo visokokvalitetni kisik.
Integration of gasification and combustion processes
Otpadni dušik iz jedinice za dovod zraka ponovno se upotrebljava za snižavanje temperature izgaranja u plinskoj turbini tako da se prije izgaranja pomiješa sa sintetskim plinom.
The unit can be designed with full integration of the air supply unit (ASU) and the gas turbine, with all the air fed to the ASU being supplied (extracted) from the gas turbine compressor
Primjenjivo samo ako se za proces uplinjavanja upotrebljava jedinica za dovod zraka.
The applicability is limited to IGCC units by the flexibility needs of the integrated plant to quickly provide the grid with electricity when renewable power plants are not available
Nije primjenjivo na IGCC postrojenja koja rade < 500 h/god.