natgillin/translations-raw huggingface dataset:
BAT-AEELs are expressed as a percentage.
Razine energetske učinkovitosti povezane s najboljim raspoloživim tehnikama izražavaju se u postotcima.
The fuel/feedstock energy input is expressed as lower heating value (LHV).
Ulazna energija goriva/sirovina izražena je kao niža ogrjevna vrijednost (LHV).
The monitoring associated with BAT-AEELs is given in BAT 2
Praćenje povezano s razinama energetske učinkovitosti povezanima s NRT-ima opisano je u NRT 2.
Categorisation of combustion plants/units according to their total rated thermal input
Kategorije uređaja/jedinica za loženje prema njihovoj ukupnoj nazivnoj ulaznoj toplinskoj snazi
For the purposes of these BAT conclusions, when a range of values for the total rated thermal input is indicated, this is to be read as ‘equal to or greater than the lower end of the range and lower than the upper end of the range’.
Za potrebe ovih zaključaka o NRT-ima, ako je naveden raspon vrijednosti ukupne nazivne ulazne toplinske snage, to treba tumačiti kao „jednako ili više od donje granice raspona te niže od gornje granice raspona”.
For example, the plant category 100–300 MWth is to be read as: combustion plants with a total rated thermal input equal to or greater than 100 MW and lower than 300 MW.
Na primjer, kategorija uređaja 100–300 MWth tumači se kako slijedi: uređaji za loženje ukupne nazivne ulazne toplinske snage jednake ili veće od 100 MW, a manje od 300 MW.
When a part of a combustion plant discharging flue-gases through one or more separate ducts within a common stack is operated less than 1500 h/yr, that part of the plant may be considered separately for the purpose of these BAT conclusions.
Ako dio uređaja za loženje koji ispušta dimne plinove kroz jednu ili više odvojenih cijevi unutar zajedničkog dimnjaka radi manje od 1500 h/god., za potrebe ovih zaključaka o NRT-ima taj dio uređaja može se razmatrati zasebno.
For all parts of the plant, the BAT-AELs apply in relation to the total rated thermal input of the plant.
Za sve dijelove uređaja razine emisija povezane s NRT-ima primjenjuju se u odnosu na ukupnu nazivnu ulaznu toplinsku snagu uređaja.
In such cases, the emissions through each of those ducts are monitored separately.
U takvim se slučajevima emisije kroz svaku od tih cijevi prate odvojeno.
GENERAL BAT CONCLUSIONS
OPĆI ZAKLJUČCI O NRT-ima
The fuel-specific BAT conclusions included in Sections 2 to 7 apply in addition to the general BAT conclusions in this section.
Uz opće zaključke o NRT-ima iz ovog odjeljka primjenjuju se zaključci o NRT-ima specifični za pojedinačna goriva navedeni u odjeljcima od 2. do 7.
Environmental management systems
Sustavi upravljanja okolišem
In order to improve the overall environmental performance, BAT is to implement and adhere to an environmental management system (EMS) that incorporates all of the following features:
Za poboljšanje ukupne ekološke učinkovitosti NRT je provedba i poštovanje sustava upravljanja okolišem koji ima sve sljedeće značajke:
commitment of the management, including senior management;
i. zalaganje uprave, uključujući višu upravu;
definition, by the management, of an environmental policy that includes the continuous improvement of the environmental performance of the installation;
uprava definira politiku zaštite okoliša koja uključuje stalno poboljšanje ekološke učinkovitosti postrojenja;
planned regular maintenance programmes
programe planiranog redovnog održavanja;
checking performance and taking corrective action, paying particular attention to:
v. provjeru učinka i poduzimanje korektivnih mjera, posebno vodeći brigu o:
monitoring and measurement (see also the JRC Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED-installations — ROM)
praćenju i mjerenju (vidjeti i Referentno izvješće Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) o praćenju emisija u zrak i vodu iz postrojenja na temelju Direktive o industrijskim emisijama (ROM));
independent (where practicable) internal and external auditing in order to determine whether or not the EMS conforms to planned arrangements and has been properly implemented and maintained;
neovisnoj (ako je izvedivo) unutarnjoj i vanjskoj reviziji kako bi se utvrdilo je li sustav upravljanja okolišem usklađen s planiranim mjerama te provodi li se i održava na ispravan način;
review, by senior management, of the EMS and its continuing suitability, adequacy and effectiveness;
reviziju sustava upravljanja okolišem i njegove trajne primjerenosti, prikladnosti i djelotvornosti koju provodi viša uprava;
consideration for the environmental impacts from the eventual decommissioning of the installation at the stage of designing a new plant, and throughout its operating life including;
razmatranje utjecaja na okoliš potencijalnog obustavljanja rada postrojenja u fazi projektiranja novog pogona i tijekom njegova radnog vijeka uključujući:
avoiding underground structures
izbjegavanje podzemnih objekata;
incorporating features that facilitate dismantling
uključivanje značajki koje olakšavaju demontiranje;
choosing surface finishes that are easily decontaminated
odabir završnih obrada površine koje omogućuju laku dekontaminaciju;
using an equipment configuration that minimises trapped chemicals and facilitates drainage or cleaning
upotrebu konfiguracije opreme kojom se zadržavanje kemikalija svodi na najmanju moguću mjeru te olakšava pražnjenje ili čišćenje;
designing flexible, self-contained equipment that enables phased closure
projektiranje fleksibilne, samodostatne opreme koja omogućuje postupno zatvaranje;
using biodegradable and recyclable materials where possible;
upotrebu biorazgradivih materijala i materijala koji se mogu reciklirati kad god je to moguće;
Specifically for this sector, it is also important to consider the following features of the EMS, described where appropriate in the relevant BAT:
Za ovaj je sektor važno razmotriti i sljedeće značajke sustava upravljanja okolišem opisane prema potrebi u odgovarajućem NRT-u:
quality assurance/quality control programmes to ensure that the characteristics of all fuels are fully determined and controlled (see BAT 9);
programe osiguranja/kontrole kvalitete kako bi se osiguralo da su značajke svih goriva u potpunosti utvrđene i kontrolirane (vidjeti NRT 9.);
a management plan in order to reduce emissions to air and/or to water during other than normal operating conditions, including start-up and shutdown periods (see BAT 10 and BAT 11);
plan upravljanja za smanjenje emisija u zrak i/ili u vodu tijekom neuobičajenih radnih uvjeta, uključujući razdoblja uključivanja i isključivanja (vidjeti NRT 10. i NRT 11.);
a waste management plan to ensure that waste is avoided, prepared for reuse, recycled or otherwise recovered, including the use of techniques given in BAT 16;
plan gospodarenja otpadom kako bi se osiguralo da se izbjegava nastajanje otpada te da se otpad priprema za ponovnu upotrebu, reciklira ili na drugi način oporabljuje, uključujući upotrebu tehnika navedenih u NRT 16.;
a systematic method to identify and deal with potential uncontrolled and/or unplanned emissions to the environment, in particular:
sustavnu metodu za utvrđivanje i rješavanje mogućih nekontroliranih i/ili neplaniranih emisija u okoliš, a posebice:
emissions to soil and groundwater from the handling and storage of fuels, additives, by-products and wastes
emisije u tlo i podzemne vode tijekom skladištenja goriva, aditiva, nusproizvoda i otpada te rukovanja njima;
emissions associated with self-heating and/or self-ignition of fuel in the storage and handling activities;
emisije povezane sa samozagrijavanjem i/ili samozapaljenjem goriva tijekom skladištenja i rukovanja;
a dust management plan to prevent or, where that is not practicable, to reduce diffuse emissions from loading, unloading, storage and/or handling of fuels, residues and additives;
plan upravljanja prašinom za sprečavanje ili, ako to nije izvedivo, smanjenje raspršenih emisija tijekom utovara, istovara ili skladištenja goriva, ostataka i aditiva ili rukovanja njima;
a noise management plan where a noise nuisance at sensitive receptors is expected or sustained, including;
plan upravljanja bukom ako se može očekivati ili je zabilježen nastanak buke u osjetljivijim receptorima uključujući:
a protocol for conducting noise monitoring at the plant boundary
protokol za praćenje buke na granici uređaja;
a noise reduction programme
program za smanjivanje buke;
a protocol for response to noise incidents containing appropriate actions and timelines
protokol za reagiranje na incidente s bukom koji sadržava odgovarajuće mjere i rokove;
a review of historic noise incidents, corrective actions and dissemination of noise incident knowledge to the affected parties;
pregled prethodnih incidenata s bukom, korektivne mjere i širenje znanja o incidentima s bukom među pogođenim stranama;
for the combustion, gasification or co-incineration of malodourous substances, an odour management plan including:
za spaljivanje, uplinjavanje ili suspaljivanje tvari neugodna mirisa, plan upravljanja neugodnim mirisima uključujući:
a protocol for conducting odour monitoring
protokol za praćenje neugodnih mirisa;
where necessary, an odour elimination programme to identify and eliminate or reduce the odour emissions
ako je potrebno, program za uklanjanje neugodnih mirisa kojim se utvrđuju te uklanjaju ili smanjuju emisije neugodnih mirisa;
a protocol to record odour incidents and the appropriate actions and timelines
protokol za bilježenje incidenata s neugodnim mirisima te odgovarajuće mjere i rokovi;
a review of historic odour incidents, corrective actions and the dissemination of odour incident knowledge to the affected parties.
pregled prethodnih incidenata s neugodnim mirisima, korektivne mjere i širenje znanja o incidentima s neugodnim mirisima među pogođenim stranama.
Where an assessment shows that any of the elements listed under items x to xvi are not necessary, a record is made of the decision, including the reasons.
Ako se na temelju procjene utvrdi da neki od elemenata navedenih u točkama od x. do xvi. nisu potrebni, evidentira se odluka o tome, uključujući obrazloženje.
The scope (e.g. level of detail) and nature of the EMS (e.g. standardised or non-standardised) is generally related to the nature, scale and complexity of the installation, and the range of environmental impacts it may have.
Područje primjene (npr. razina podrobnosti) i priroda sustava upravljanja okolišem (npr. standardizirani ili nestandardizirani) općenito su povezani s vrstom, razmjerom i složenošću postrojenja te opsegom utjecaja na okoliš koje bi ono moglo imati.
BAT is to determine the net electrical efficiency and/or the net total fuel utilisation and/or the net mechanical energy efficiency of the gasification, IGCC and/or combustion units by carrying out a performance test at full load [3], according to EN standards, after the commissioning of the unit and after each modification that could significantly affect the net electrical efficiency and/or the net total fuel utilisation and/or the net mechanical energy efficiency of the unit.
NRT je utvrđivanje neto električne učinkovitosti i/ili neto ukupnog učinkovitog iskorištavanja goriva i/ili neto učinkovitosti mehaničke energije jedinice za uplinjavanje, IGCC jedinice i/ili jedinice za loženje provođenjem provjere radnog učinka pri punom opterećenju [3] u skladu s normama EN poslije stavljanja jedinice u pogon i poslije svake izmjene koja bi mogla znatno utjecati na neto električnu učinkovitost i/ili neto ukupno učinkovito iskorištavanje goriva i/ili neto učinkovitost mehaničke energije jedinice.
BAT is to monitor key process parameters relevant for emissions to air and water including those given below.
NRT je praćenje ključnih parametara procesa relevantnih za emisije u zrak i vodu, uključujući one navedene u nastavku.
Stream
Tok
Parameter(s)
Parametri
Flue-gas
Dimni plinovi
Flow
protok
Periodic or continuous determination
povremeno ili trajno određivanje
Oxygen content, temperature, and pressure
sadržaj kisika, temperatura i tlak
Periodic or continuous measurement
povremeno ili trajno mjerenje
Water vapour content [4]
sadržaj vodene pare [4]
Waste water from flue-gas treatment
Otpadne vode od pročišćavanja dimnih plinova
Flow, pH, and temperature
protok, pH i temperatura
BAT is to monitor emissions to air with at least the frequency given below and in accordance with EN standards.
NRT je praćenje emisija u zrak najmanje uz učestalost navedenu u nastavku i u skladu s odgovarajućim normama EN.
Substance/Parameter
Tvar/parametar
Fuel/Process/Type of combustion plant
Gorivo/proces/vrsta uređaja za loženje
Combustion plant total rated thermal input
Ukupna nazivna ulazna toplinska snaga uređaja za loženje
Standard(s) [5]
Norme [5]
Minimum monitoring frequency [6]
Minimalna učestalost praćenja [6]
When SCR and/or SNCR is used
ako se upotrebljava SCR i/ili SNCR
All sizes
sve veličine
Generic EN standards
generičke norme EN
Continuous [7] [8]
kontinuirano [7] [8]
Coal and/or lignite including waste co-incineration
ugljen i/ili lignit uključujući suspaljivanje otpada
Solid biomass and/or peat including waste co-incineration
kruta biomasa i/ili treset uključujući suspaljivanje otpada
HFO- and/or gas-oil-fired boilers and engines
kotlovi i motori na HFO i/ili plinsko ulje
Gas-oil-fired gas turbines
Plinske turbine na plinsko ulje
Natural-gas-fired boilers, engines, and turbines
kotlovi, motori i turbine na prirodni plin
Iron and steel process gases
Procesni plinovi iz industrije željeza i čelika
IGCC plants
IGCC postrojenja
Continuous [7] [9]
kontinuirano [7] [9]
BAT 24
NRT 24.
BAT 28
NRT 28.
BAT 32
NRT 32.
BAT 37
NRT 37.
BAT 41
NRT 41.
BAT 42
NRT 42.
BAT 43
NRT 43.
BAT 47
NRT 47.
BAT 48
NRT 48.
BAT 56
NRT 56.
BAT 64
NRT 64.
BAT 65
NRT 65.
BAT 73
NRT 73.
Combustion plants on offshore platforms
uređaji za loženje na odobalnim platformama
EN 14792
EN 14792
Once every year [10]
jedanput godišnje [10]
BAT 53
NRT 53.
Coal and/or lignite in circulating fluidised bed boilers
ugljen i/ili lignit u kotlovima s cirkulirajućim fluidiziranim slojem
Solid biomass and/or peat in circulating fluidised bed boilers
kruta biomasa i/ili treset u kotlovima s cirkulirajućim fluidiziranim slojem
EN 21258
EN 21258
Once every year [11]
jedanput godišnje [11]
BAT 33
NRT 33.
BAT 38
NRT 38.
BAT 44
NRT 44.
BAT 49
NRT 49.
EN 15058
EN 15058
BAT 54
NRT 54.
HFO- and/or gas-oil-fired boilers
Kotlovi na HFO i/ili plinsko ulje
HFO- and/or gas-oil-fired engines
Motori na HFO i/ili plinsko ulje
Process fuels from the chemical industry in boilers
procesna goriva iz kemijske industrije u kotlovima
Generic EN standards and EN 14791
generičke norme EN i EN 14791
Continuous [7] [12] [13]
kontinuirano [7] [12] [13]
BAT 29
NRT 29.
BAT 34
NRT 34.
BAT 39
NRT 39.
BAT 50
NRT 50.
BAT 57
NRT 57.
BAT 66
NRT 66.
BAT 67
NRT 67.
BAT 74
NRT 74.
When SCR is used
ako se upotrebljava SCR
Once every year
jedanput godišnje
Gaseous chlorides, expressed as HCl
Plinoviti kloridi izraženi kao HCl
Coal and/or lignite
ugljen i/ili lignit
EN 1911
EN 1911
Once every three months [7] [14] [15]
jedanput u tri mjeseca [7] [14] [15]
Solid biomass and/or peat
kruta biomasa i/ili treset
Continuous [16] [17]
kontinuirano [16] [17]
Continuous [7] [17]
kontinuirano [7] [17]
Generic EN standards and EN 13284-1 and EN 13284-2
generičke norme EN, EN 13284-1 i EN 13284-2
Continuous [7] [18]
kontinuirano [7] [18]
BAT 22
NRT 22.
BAT 26
NRT 26.
BAT 30
NRT 30.
BAT 35
NRT 35.
BAT 51
NRT 51.
BAT 58
NRT 58.
BAT 75
NRT 75.
Generic EN standards and EN 13284-2
generičke norme EN i EN 13284-2
Continuous
kontinuirano
BAT 68
NRT 68.
BAT 69
NRT 69.
Metals and metalloids except mercury (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)
Metali i metaloidi osim žive (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)
EN 14385
EN 14385
Once every year [19]
jedanput godišnje [19]
< 300 MWth
< 300 MWth
Once every six months [14]
jedanput u šest mjeseci [14]
≥ 300 MWth
≥ 300 MWth
Once every three months [20] [14]
jedanput u tri mjeseca [20] [14]
≥ 100 MWth
≥ 100 MWth
EN 13211
EN 13211
Once every three months [14] [21]
jedanput u tri mjeseca [14] [21]
BAT 23
NRT 23.
Generic EN standards and EN 14884
generičke norme EN i EN 14884
Continuous [17] [22]
kontinuirano [17] [22]
Once every year [23]
jedanput godišnje [23]
Waste co-incineration with solid biomass and/or peat
suspaljivanje otpada s krutom biomasom i/ili tresetom
Once every three months [14]
jedanput u tri mjeseca [14]
BAT 70
NRT 70.
Once every year [24]
jedanput godišnje [24]
EN 12619
EN 12619
BAT 59
NRT 59.
Waste co-incineration with coal, lignite, solid biomass and/or peat
suspaljivanje otpada s ugljenom, lignitom, krutom biomasom i/ili tresetom
BAT 71
NRT 71.
Natural-gas in spark-ignited lean-burn gas and dual fuel engines
prirodni plin u plinskim motorima sa siromašnom gorivom smjesom i motorima s dvojnim gorivom s paljenjem pomoću svjećica
BAT 45
NRT 45.
Natural-gas-fired engines
motori na prirodni plin
EN ISO 25139
EN ISO 25139
Once every year [25]
jedanput godišnje [25]
EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3
EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3
Once every six months [14] [26]
jedanput u šest mjeseci [14] [26]
BAT is to monitor emissions to water from flue-gas treatment with at least the frequency given below and in accordance with EN standards.
NRT je praćenje emisija u vodu iz pročišćavanja dimnih plinova najmanje uz učestalost navedenu u nastavku i u skladu s odgovarajućim normama EN.
Standard(s)
Norme
Total organic carbon (TOC) [27]
Ukupni organski ugljik (TOC) [27]
EN 1484
EN 1484
Once every month
jedanput mjesečno
BAT 15
NRT 15.
Chemical oxygen demand (COD) [27]
Kemijska potrošnja kisika (KPK) [27]
Total suspended solids (TSS)
Ukupne suspendirane krute tvari (UST)
EN 872
EN 872
Fluoride (F–)
Fluorid (F–)
EN ISO 10304-1
EN ISO 10304-1
Sulphate (SO42–)
Sulfat (SO42–)
Sulphide, easily released (S2–)
Sulfid, koji se lako otpušta (S2–)
Sulphite (SO32–)
Sulfit (SO32–)
EN ISO 10304-3
EN ISO 10304-3
Metals and metalloids
Metali i metaloidi
Various EN standards available (e.g. EN ISO 11885 or EN ISO 17294-2)
dostupne razne norme EN (npr. EN ISO 11885 ili EN ISO 17294-2)
Various EN standards available (e.g. EN ISO 12846 or EN ISO 17852)
dostupne razne norme EN (npr. EN ISO 12846 ili EN ISO 17852)
Chloride (Cl–)
Klorid (Cl–)
Various EN standards available (e.g. EN ISO 10304-1 or EN ISO 15682)
dostupne razne norme EN (npr. EN ISO 10304-1 ili EN ISO 15682)
EN 12260
EN 12260
General environmental and combustion performance
Opća ekološka učinkovitost i učinkovitost izgaranja
In order to improve the general environmental performance of combustion plants and to reduce emissions to air of CO and unburnt substances, BAT is to ensure optimised combustion and to use an appropriate combination of the techniques given below.
Za poboljšanje opće ekološke učinkovitosti uređaja za loženje i smanjenje emisija CO i neizgorenih tvari u zrak NRT je osiguravanje optimiziranog izgaranja i upotreba prikladne kombinacije tehnika navedenih u nastavku.
Fuel blending and mixing
Namješavanje i miješanje goriva
Ensure stable combustion conditions and/or reduce the emission of pollutants by mixing different qualities of the same fuel type
Osigurati stabilne uvjete izgaranja i/ili smanjiti emisije onečišćujućih tvari miješanjem različitih kvaliteta iste vrste goriva.
Generally applicable
Općenito primjenjivo.
Maintenance of the combustion system
Održavanje sustava izgaranja
Regular planned maintenance according to suppliers' recommendations
Planirano redovno održavanje u skladu s preporukama dobavljača.
Advanced control system
Napredni sustav kontrole
See description in Section 8.1
Vidjeti opis u odjeljku 8.1.
The applicability to old combustion plants may be constrained by the need to retrofit the combustion system and/or control command system
Primjenjivost na stare uređaje za loženje može biti ograničena zbog potrebe za naknadnom ugradnjom sustava izgaranja i/ili kontrolno-upravljačkog sustava.
Good design of the combustion equipment
Kvalitetan dizajn opreme za izgaranje
Good design of furnace, combustion chambers, burners and associated devices
Kvalitetan dizajn peći, komora za izgaranje, plamenika i pripadajućih naprava.
Generally applicable to new combustion plants
Općenito primjenjivo na nove uređaje za loženje.
Fuel choice
Odabir goriva
Select or switch totally or partially to another fuel(s) with a better environmental profile (e.g. with low sulphur and/or mercury content) amongst the available fuels, including in start-up situations or when back-up fuels are used
Odabrati ili djelomično ili u potpunosti prijeći na gorivo ili goriva boljeg ekološkog profila (npr. goriva sa smanjenim udjelom sumpora i/ili žive) među dostupnim gorivima, uključujući za uključivanje ili upotrebu kao zamjensko gorivo.
Applicable within the constraints associated with the availability of suitable types of fuel with a better environmental profile as a whole, which may be impacted by the energy policy of the Member State, or by the integrated site's fuel balance in the case of combustion of industrial process fuels.
Primjenjivo u okviru ograničenja povezanih s dostupnošću prikladnih vrsta goriva boljeg ekološkog profila u cjelini, što može ovisiti o energetskoj politici države članice ili o bilanci goriva integrirane lokacije u slučaju izgaranja industrijskih procesnih goriva.
For existing combustion plants, the type of fuel chosen may be limited by the configuration and the design of the plant
Za postojeće uređaje za loženje odabir vrste goriva može biti ograničen konfiguracijom i dizajnom postrojenja.
In order to reduce emissions of ammonia to air from the use of selective catalytic reduction (SCR) and/or selective non-catalytic reduction (SNCR) for the abatement of NOX emissions, BAT is to optimise the design and/or operation of SCR and/or SNCR (e.g. optimised reagent to NOX ratio, homogeneous reagent distribution and optimum size of the reagent drops).
Za smanjenje emisija amonijaka u zrak iz upotrebe selektivne katalitičke redukcije (SCR) i/ili selektivne nekatalitičke redukcije (SNCR) radi smanjenja emisija NOX NRT je optimizacija dizajna i/ili rada SCR-a i/ili SNCR-a (npr. optimizirani omjer NOX i reagensa, homogena raspodjela reagensa i optimalna veličina kapljica reagensa).
BAT-associated emission levels
Razine emisija povezane s NRT-ima
The BAT-associated emission level (BAT-AEL) for emissions of NH3 to air from the use of SCR and/or SNCR is < 3–10 mg/Nm3 as a yearly average or average over the sampling period.
Razine emisija povezane s NRT-ima za emisije NH3 u zrak iz upotrebe SCR-a i/ili SNCR-a iznose < 3–10 mg/Nm3 kao godišnja srednja vrijednost ili srednja vrijednost tijekom razdoblja uzorkovanja.
The lower end of the range can be achieved when using SCR and the upper end of the range can be achieved when using SNCR without wet abatement techniques.
Donja granica raspona može se postići pri upotrebi SCR-a, a gornja granica pri upotrebi SNCR-a bez tehnika za smanjenje emisija mokrim postupkom.
In the case of plants combusting biomass and operating at variable loads as well as in the case of engines combusting HFO and/or gas oil, the higher end of the BAT-AEL range is 15 mg/Nm3.
Kad je riječ o uređajima u kojima izgara biomasa i koji rade pod varijabilnim opterećenjem te o uređajima u kojima izgara HFO i/ili plinsko ulje, gornja granica raspona razina emisija povezanih s NRT-ima iznosi 15 mg/Nm3.
In order to prevent or reduce emissions to air during normal operating conditions, BAT is to ensure, by appropriate design, operation and maintenance, that the emission abatement systems are used at optimal capacity and availability.
Za sprečavanje ili smanjenje emisija u zrak tijekom uobičajenih radnih uvjeta NRT je osiguravanje, pomoću prikladnog projektiranja, rada i održavanja, da se sustavi za smanjenje emisija upotrebljavaju u optimalnom kapacitetu i raspoloživosti.