natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Once every month
Põletussüsteemi hooldus
BAT 15
Korrapärased plaanilised hooldustööd vastavalt tarnija soovitustele
Chemical oxygen demand (COD) [27]
Täiustatud juhtimissüsteem
Total suspended solids (TSS)
Vt kirjeldus, punkt 8.1.
EN 872
Kohaldatavust võib vana põletusseadme puhul piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele
Fluoride (F–)
Põletusseadmete hea konstruktsioon
EN ISO 10304-1
Ahju, põletuskambrite, põletite ja seotud seadmete hea konstruktsioon
Sulphate (SO42–)
Üldkohaldatav uute põletusseadmete puhul
Sulphide, easily released (S2–)
Kütuse valimine
Sulphite (SO32–)
Valitakse saadaolevate kütuste seast teine kütus (teised kütused), millel on parem keskkonnaprofiil (nt madal väävli- ja/või elavhõbedasisaldus), ja minnakse osaliselt või täielikult sellele üle, kaasa arvatud käivitamisel ja varukütusena kasutamisel
EN ISO 10304-3
Kohaldatavust piirab tervikuna parema keskkonnaprofiiliga sobivat tüüpi kütuste kättesaadavus, mis omakorda võib oleneda liikmesriigi energiapoliitikast, või tööstusprotsessidest saadavate kütuste põletamise korral on seotud tehasest saadavate kütuste koostise ja vahekorraga.
Metals and metalloids
Olemasolevates põletusseadmetes võivad kütuse valimist piirata seadme konfiguratsioon ja konstruktsioon
Various EN standards available (e.g. EN ISO 11885 or EN ISO 17294-2)
PVT 7.
Various EN standards available (e.g. EN ISO 12846 or EN ISO 17852)
Selleks, et vähendada ammoniaagi heidet õhku NOX-i heite vähendamiseks kasutatava selektiivse katalüütilise ja/või mittekatalüütilise taandamise tulemusena, on PVT selektiivse katalüütilise ja/või mittekatalüütilise taandamise korralduse ja kasutamise optimeerimine (nt reagendi ja NOx-i optimaalne suhe, reagendi homogeenne jaotus ja reagenditilkade optimaalne suurus)
Chloride (Cl–)
PVTga saavutatav heitetase
Various EN standards available (e.g. EN ISO 10304-1 or EN ISO 15682)
PVTga saavutatav NH3 õhkuheite tase selektiivse katalüütilise ja/või mittekatalüütilise taandamise tulemusena on < 3–10 mg/Nm3 aasta või proovivõtuperioodi keskmisena.
Total nitrogen
Vahemiku alampiiri on võimalik saavutada, kui kasutatakse selektiivset katalüütilist taandamist, ning ülempiiri, kui kasutatakse selektiivset mittekatalüütilist taandamist ilma heitevähenduse märgmeetoditeta.
EN 12260
Biomassi põletavate muutuva koormusega töötavate seadmete ning rasket kütteõli ja/või gaasiõli põletavate mootorite korral on PVTga saavutatava heitetaseme vahemiku ülempiir 15 mg/Nm3.
General environmental and combustion performance
PVT 8.
BAT 6.
Õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks tavapärastes käitamistingimustes on PVT asjakohase konstruktsiooni, käitamise ja hoolduse abil kasutada heitevähendussüsteeme optimaalsel võimsusel ja tagada nende töökorras olek.
In order to improve the general environmental performance of combustion plants and to reduce emissions to air of CO and unburnt substances, BAT is to ensure optimised combustion and to use an appropriate combination of the techniques given below.
PVT 9.
Technique
Põletus- ja/või gaasistamisseadmete üldise keskkonnatoime parandamiseks ja õhkuheite vähendamiseks on PVT koostada keskkonnajuhtimissüsteemi (vt PVT 1) osana kõigi kasutatavate kütuste kvaliteedi tagamise ja juhtimise programmid, mis hõlmavad järgmisi elemente:
Description
i. kasutatava kütuse esialgne täielik kirjeldus, mis sisaldab vähemalt allpool loetletud näitajaid ja on kooskõlas EN-standarditega.
Fuel blending and mixing
Kasutada võib ISO, riiklikke või muid rahvusvahelisi standardeid, kui need tagavad samaväärse teadusliku kvaliteediga andmed;
Ensure stable combustion conditions and/or reduce the emission of pollutants by mixing different qualities of the same fuel type
kütuse kvaliteedi regulaarne katseline kontroll, et veenduda kütuse vastavuses esialgsele kirjeldusele ja seadme konstruktsioonist tulenevatele eeskirjadele.
Generally applicable
Kontrollimise sagedus ja allpool esitatud tabelist valitavad näitajad põhinevad kütuse varieeruvusel ja saasteainete heite asjakohasuse hindamisel (nt kontsentratsioon kütuses, kasutatav suitsugaasitöötlus);
Maintenance of the combustion system
seadme seadete järgnev reguleerimine, kui see on vajalik ja teostatav (nt kütuse kirjelduse ja kontrollimise integreerimine täiustatud juhtimissüsteemi (vt kirjeldus, punkt 8.1)).
Regular planned maintenance according to suppliers' recommendations
Kütust regulaarselt kontrollida ja selle esialgse kirjelduse koostada võib käitaja ja/või kütuse tarnija.
Advanced control system
Kui seda teeb tarnija, esitab ta käitajale täielikud tulemused toote (kütuse) tarnija spetsifikatsiooni ja/või garantiidokumendi kujul.
See description in Section 8.1
Kütus(ed)
The applicability to old combustion plants may be constrained by the need to retrofit the combustion system and/or control command system
Kirjeldatavad ained/näitajad Biomass/turvas
Good design of the combustion equipment
niiskus
Good design of furnace, combustion chambers, burners and associated devices
tuhk
Generally applicable to new combustion plants
Metallid ja poolmetallid (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)
Fuel choice
Kivi-/pruunsüsi
Select or switch totally or partially to another fuel(s) with a better environmental profile (e.g. with low sulphur and/or mercury content) amongst the available fuels, including in start-up situations or when back-up fuels are used
niiskus
Applicable within the constraints associated with the availability of suitable types of fuel with a better environmental profile as a whole, which may be impacted by the energy policy of the Member State, or by the integrated site's fuel balance in the case of combustion of industrial process fuels.
lenduvad ained, tuhk, seotud süsinik, C, H, N, O, S
For existing combustion plants, the type of fuel chosen may be limited by the configuration and the design of the plant
metallid ja poolmetallid (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
BAT 7.
Raske kütteõli
In order to reduce emissions of ammonia to air from the use of selective catalytic reduction (SCR) and/or selective non-catalytic reduction (SNCR) for the abatement of NOX emissions, BAT is to optimise the design and/or operation of SCR and/or SNCR (e.g. optimised reagent to NOX ratio, homogeneous reagent distribution and optimum size of the reagent drops).
Maagaas
BAT-associated emission levels
, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, Wobbe indeks
The BAT-associated emission level (BAT-AEL) for emissions of NH3 to air from the use of SCR and/or SNCR is < 3–10 mg/Nm3 as a yearly average or average over the sampling period.
Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused [28]
The lower end of the range can be achieved when using SCR and the upper end of the range can be achieved when using SNCR without wet abatement techniques.
alumine kütteväärtus, CH4 (koksiahjugaasi korral), CXHY (koksiahjugaasi korral), CO2, H2, N2, üldväävel, tolm, Wobbe indeks
In the case of plants combusting biomass and operating at variable loads as well as in the case of engines combusting HFO and/or gas oil, the higher end of the BAT-AEL range is 15 mg/Nm3.
Jäätmed [29]
BAT 8.
lenduvad ained, tuhk, Br, C, Cl, F, H, N, O, S
In order to prevent or reduce emissions to air during normal operating conditions, BAT is to ensure, by appropriate design, operation and maintenance, that the emission abatement systems are used at optimal capacity and availability.
PVT 10.
BAT 9.
Õhku- ja/või vetteheite vähendamiseks muudes kui tavapärastes käitamistingimustes on PVT koostada keskkonnajuhtimissüsteemi (vt PVT 1) osana juhtimiskava ja see rakendada, kusjuures see peab vastama võimalike saasteainete heite olulisusele ja hõlmama järgmisi elemente:
In order to improve the general environmental performance of combustion and/or gasification plants and to reduce emissions to air, BAT is to include the following elements in the quality assurance/quality control programmes for all the fuels used, as part of the environmental management system (see BAT 1):
nende süsteemide asjakohane konstruktsioon, mida peetakse oluliseks niisuguste muude kui tavapäraste käitamistingimuste põhjustamisel, mis võivad mõjutada heidet õhku, vette ja/või pinnasesse (nt madalkoormuse projektilahendused, mille eesmärk on vähendada miinimumkoormust käivitamisel ja seiskamisel, et tagada stabiilne tootmine gaasiturbiinides);
Initial full characterisation of the fuel used including at least the parameters listed below and in accordance with EN standards.
nende asjaomaste süsteemide spetsiaalse ennetava hoolduse kava koostamine ja rakendamine;
ISO, national or other international standards may be used provided they ensure the provision of data of an equivalent scientific quality;
muude kui tavapäraste käitamistingimuste põhjustatud heidete ja seotud asjaolude läbivaatamine ja registreerimine ning vajaduse korral parandusmeetmete võtmine;
Regular testing of the fuel quality to check that it is consistent with the initial characterisation and according to the plant design specifications.
Muude kui tavapäraste käitamistingimuste ajal tekkiva üldise heite perioodiline hindamine (nt juhtumite sagedus, kestus, heitkoguse arvväärtuse leidmine/hindamine) ning vajaduse korral parandusmeetmete võtmine.
The frequency of testing and the parameters chosen from the table below are based on the variability of the fuel and an assessment of the relevance of pollutant releases (e.g. concentration in fuel, flue-gas treatment employed);
PVT 11.
Subsequent adjustment of the plant settings as and when needed and practicable (e.g. integration of the fuel characterisation and control in the advanced control system (see description in Section 8.1)).
PVT on õhku- ja/või vetteheite asjakohane seire muude kui tavapäraste käitamistingimuste korral.
Initial characterisation and regular testing of the fuel can be performed by the operator and/or the fuel supplier.
Seiret saab läbi viia heite otsese mõõtmise või kaudsete näitajate jälgimise teel, kui viimase teaduslik kvaliteet osutub samaväärseks või paremaks kui heite otsene mõõtmine.
If performed by the supplier, the full results are provided to the operator in the form of a product (fuel) supplier specification and/or guarantee.
Käivituse ja seiskamise ajal tekkivat heidet saab hinnata üksikasjaliku heitemõõtmise põhjal, mida tehakse tüüpilise käivitus- ja seiskamisprotsessi puhul vähemalt kord aastas, ning kasutades selle mõõtmise tulemusi iga aasta jooksul toimuva käivitamise ja seiskamise korral tekkiva heite hindamiseks.
Substances/Parameters subject to characterisation
PVT 12.
Biomass/peat
Vähemalt 1500 tundi aastas käitatavate põletus- ja gaasistamisüksuste ning IGCC seadmete energiatõhususe suurendamiseks on PVT allpool esitatud meetoditest asjakohase kombinatsiooni kasutamine.
moisture
Põlemisprotsessi optimeerimine
Ash
Vt kirjeldus, punkt 8.2.
Metals and metalloids (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)
Põlemisprotsessi optimeerimine minimeerib põlemata ainete sisaldust suitsugaasis ja tahkes põlemisjäägis.
Coal/lignite
Töökeskkonna tingimuste optimeerimine
Moisture
Käitamine töögaasi või -auru suurima võimalik rõhu ja temperatuuri juures, arvestades piiranguid, mis on seotud näiteks NOX-i heite reguleerimise või vajaliku energia omadustega
Volatiles, ash, fixed carbon, C, H, N, O, S
Aurutsükli optimeerimine
Metals and metalloids (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
Käitamine turbiini heitgaasi madalama rõhu juures, kasutades kondensaatori jahutusvee madalaimat võimalikku temperatuuri konstruktsioonist tulenevate tingimuste piires
HFO
Energiakulu minimeerimine
Natural gas
Sisemise energiakulu minimeerimine (nt toitevee pumba suurem kasutegur)
, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, Wobbe index
Põletusõhu eelkuumutamine
Process fuels from the chemical industry [28]
Põlemise suitsugaasist tagastatud soojuseosa kasutamine põlemiseks kasutatava õhu eelsoojendamiseks
LHV, CH4 (for COG), CXHY (for COG), CO2, H2, N2, total sulphur, dust, Wobbe index
Üldkohaldatav, arvestades NOX-i heite reguleerimise vajadusega seotud piiranguid
Waste [29]
Kütuse eelkuumutamine
Volatiles, ash, Br, C, Cl, F, H, N, O, S
Kütuse eelkuumutamine tagastatud soojusega
BAT 10.
Üldkohaldatav, arvestades katla konstruktsiooni ja NOX-i heite reguleerimise vajadusega seotud piiranguid
In order to reduce emissions to air and/or to water during other than normal operating conditions (OTNOC), BAT is to set up and implement a management plan as part of the environmental management system (see BAT 1), commensurate with the relevance of potential pollutant releases, that includes the following elements:
Põlemisprotsessi peamiste näitajate arvutipõhine juhtimine võimaldab parandada põlemistõhusust
appropriate design of the systems considered relevant in causing OTNOC that may have an impact on emissions to air, water and/or soil (e.g. low-load design concepts for reducing the minimum start-up and shutdown loads for stable generation in gas turbines),
Üldkohaldatav uute üksuste puhul.
set-up and implementation of a specific preventive maintenance plan for these relevant systems,
Vana üksuse puhul võib kohaldatavust piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele
review and recording of emissions caused by OTNOC and associated circumstances and implementation of corrective actions if necessary,
Toitevee eelsoojendus tagastatud soojusega
periodic assessment of the overall emissions during OTNOC (e.g. frequency of events, duration, emissions quantification/estimation) and implementation of corrective actions if necessary.
Aurukondensaatorist väljuva vee eelsoojendamine tagastatud soojuse abil enne vee taaskasutamist katlas
BAT 11.
Kohaldatav ainult aurukontuuridele ja mitte kuumadele kateldele.
BAT is to appropriately monitor emissions to air and/or to water during OTNOC.
Kohaldatavust võivad olemasolevate üksuste korral piirata seadme konfiguratsiooni ja tagastatava soojuse kogusega seotud tingimused
The monitoring can be carried out by direct measurement of emissions or by monitoring of surrogate parameters if this proves to be of equal or better scientific quality than the direct measurement of emissions.
Soojustagastus soojus- ja elektrienergia koostootmisel
Emissions during start-up and shutdown (SU/SD) may be assessed based on a detailed emission measurement carried out for a typical SU/SD procedure at least once every year, and using the results of this measurement to estimate the emissions for each and every SU/SD throughout the year.
Soojustagastus (peamiselt aurusüsteemist) tööstusprotsessides või üldkasutatavas kaugküttevõrgus kasutatava kuuma vee/auru tootmiseks.
Energy efficiency
Täiendavalt võivad soojust tagastada:
BAT 12.
suitsugaas
In order to increase the energy efficiency of combustion, gasification and/or IGCC units operated ≥ 1500 h/yr, BAT is to use an appropriate combination of the techniques given below.
võrejahutus
Combustion optimisation
ringlev keevkiht
See description in Section 8.2.
Kohaldatav, arvestades kohalikust soojuse ja energia nõudlusest tulenevaid piiranguid.
Optimising the combustion minimises the content of unburnt substances in the flue-gases and in solid combustion residues
Kohaldavus võib olla piiratud ennustamatu töösoojusprofiiliga gaasikompressorite korral
Optimisation of the working medium conditions
Soojus- ja elektrienergia koostootmise valmidus
Operate at the highest possible pressure and temperature of the working medium gas or steam, within the constraints associated with, for example, the control of NOX emissions or the characteristics of energy demanded
Kohaldatav üksnes uue üksuse korral, kui on olemas reaalne võimalus tulevikus üksuse läheduses soojust kasutada
Optimisation of the steam cycle
Suitsugaasikondensaator
Operate with lower turbine exhaust pressure by utilisation of the lowest possible temperature of the condenser cooling water, within the design conditions
Üldkohaldatav soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuste puhul tingimusel, et on piisavalt nõudlust madalama temperatuuriga soojuse järele
Minimisation of energy consumption
Soojuse salvestamine
Minimising the internal energy consumption (e.g. greater efficiency of the feed-water pump)
Soojuse salvestamine soojus- ja elektrienergia koostootmisrežiimis
Preheating of combustion air
Kohaldatav vaid soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuse puhul.
Reuse of part of the heat recovered from the combustion flue-gas to preheat the air used in combustion
Kohaldatavus võib olla piiratud madala soojuskoormuse vajaduse korral
Generally applicable within the constraints related to the need to control NOX emissions
Märg korsten
Fuel preheating
Üldkohaldatav uue ja olemasoleva üksuse puhul, kus kasutatakse suitsugaasi märgväävlitustamist
Preheating of fuel using recovered heat
Väljalaskmine jahutustornist
Generally applicable within the constraints associated with the boiler design and the need to control NOX emissions
Õhkuheite väljalaskmine jahutustorni ja mitte ettenähtud korstna kaudu
Computerised control of the main combustion parameters enables the combustion efficiency to be improved
Kohaldatav ainult üksuses, kus kasutatakse suitsugaasi märgväävlitustamist ja kus on vajalik suitsugaasi taaskuumutamine enne väljalaskmist, seejuures peab üksuse jahutussüsteemiks olema jahutustorn
Generally applicable to new units.
Kütuse eelkuivatamine
The applicability to old units may be constrained by the need to retrofit the combustion system and/or control command system
Kütuse niiskusesisalduse vähendamine enne põletamist, et parandada põlemistingimusi
Feed-water preheating using recovered heat
Kohaldatav biomassi ja/või turba põletamise korral, arvestades isesüttimisega seotud ohtudest tulenevaid piiranguid (nt turba niiskusesisaldust hoitakse kogu tarneahela ulatuses üle 40 %).
Preheat water coming out of the steam condenser with recovered heat, before reusing it in the boiler
Olemasolevate seadmete moderniseerimist võivad piirata kuivatamisega saavutatav täiendav kütteväärtus ning mõne katla konstruktsioonist või seadme konfiguratsioonist tulenevad piiratud moderniseerimisvõimalused
Only applicable to steam circuits and not to hot boilers.
Soojuskao minimeerimine
Applicability to existing units may be limited due to constraints associated with the plant configuration and the amount of recoverable heat
Minimeeritakse jääksoojuse kaod, nt need, mis toimuvad räbu kaudu või mida saab vähendada soojust kiirgavate allikate soojustamisega
Heat recovery by cogeneration (CHP)
Kohaldatav ainult tahkekütusega töötava põletus- ja gaasistamisüksuse ning IGCC seadme korral
Recovery of heat (mainly from the steam system) for producing hot water/steam to be used in industrial processes/activities or in a public network for district heating.
Kõrgtehnoloogilised materjalid
Additional heat recovery is possible from:
Niisuguste kõrgtehnoloogiliste materjalide kasutamine, mis on osutunud vastupidavaks kõrgele töötemperatuurile ja -rõhule ning võimaldavad sellega seoses saavutada suuremat auru-/põlemisprotsessi kasutegurit
flue-gas
Kohaldatav üksnes uue seadme korral
grate cooling
Auruturbiini täiustamine
circulating fluidised bed
Hõlmab niisuguseid meetodeid nagu keskmise rõhuga auru temperatuuri ja rõhu tõstmine, madalrõhuturbiini lisamine ning turbiini rootorilabade geomeetria muutmine
Applicable within the constraints associated with the local heat and power demand.
Kohaldatavust võivad piirata nõudlus, auru olek ja/või seadme piiratud tööiga
The applicability may be limited in the case of gas compressors with an unpredictable operational heat profile
Auru superkriitiline ja ultrasuperkriitiline olek
CHP readiness
Niisuguse aurukontuuri, sealhulgas auru taaskuumutussüsteemi kasutamine, kus aur võib superkriitilise oleku saavutamiseks ületada rõhu 220,6 baari ja temperatuuri 374 °C ning ultrasuperkriitilise oleku saavutamiseks ületada 250–300 baari ja temperatuuri 580–600 °C
Only applicable to new units where there is a realistic potential for the future use of heat in the vicinity of the unit
Kohaldatav ainult uute vähemalt 600 MWth üksuste korral, mida käitatakse vähemalt 4000 tundi aastas.
Flue-gas condenser
Ei ole kohaldatav, kui üksuse ülesanne on töötleva tööstuse tarbeks madala temperatuuri ja/või rõhuga auru tootmine.
Generally applicable to CHP units provided there is enough demand for low-temperature heat
Ei ole kohaldatav soojus- ja elektrienergia koostootmisrežiimis auru tootva gaasiturbiini ja mootori korral.
Heat accumulation
Biomassi põletamise üksuses võib teatava biomassi korral kasutamist piirata kõrgel temperatuuril toimuv korrosioon
Heat accumulation storage in CHP mode
Vee tarbimine ja vetteheide
Only applicable to CHP plants.
PVT 13.
The applicability may be limited in the case of low heat load demand
Vee tarbimise ja heitveekoguse vähendamiseks on PVT kasutada ühte või mõlemat allpool esitatud meetodit.
Wet stack
Vee ringlussevõtt
Generally applicable to new and existing units fitted with wet FGD
Seadme jääkvesi, kaasa arvatud äravoolavat sademevett kasutatakse uuesti muudel eesmärkidel.
Cooling tower discharge
Ringlussevõtu määr on piiratud vastuvõtva vooluveekogu kvaliteedinõuetega ja seadme veebilansiga
The release of emissions to air through a cooling tower and not via a dedicated stack
Ei kasutata jahutussüsteemide reovee korral, kui see sisaldab veetöötluskemikaale ja/või suures kontsentratsioonis mereveest pärit sooli
Only applicable to units fitted with wet FGD where reheating of the flue-gas is necessary before release, and where the unit cooling system is a cooling tower
Kuiva koldetuha käitlemine
Fuel pre-drying
Kuiv ja kuum koldetuhk kukub ahjust mehaanilisse konveiersüsteemi ja jahtub ümbritseva õhu toimel.
The reduction of fuel moisture content before combustion to improve combustion conditions
Protsessi käigus vett ei kasutata.
Applicable to the combustion of biomass and/or peat within the constraints associated with spontaneous combustion risks (e.g. the moisture content of peat is kept above 40 % throughout the delivery chain).
Kohaldatav ainult tahkekütuseid põletava seadme korral.
The retrofit of existing plants may be restricted by the extra calorific value that can be obtained from the drying operation and by the limited retrofit possibilities offered by some boiler designs or plant configurations
Olemasoleva põletusseadme moderniseerimise puhul võib esineda tehnilisi piiranguid
Minimisation of heat losses
PVT 14.
Minimising residual heat losses, e.g. those that occur via the slag or those that can be reduced by insulating radiating sources
Saastumata reovee saastumise vältimiseks ja vetteheite vähendamiseks on PVT reoveevoogude eraldamine ja nende eraldi töötlemine olenevalt saasteainete sisaldusest.
Only applicable to solid-fuel-fired combustion units and to gasification/IGCC units
Reoveevood, mis tavaliselt eraldatakse ja eraldi töödeldakse, hõlmavad pindmist äravooluvett, jahutusvett ja suitsugaasitöötlusest pärit reovett.
Advanced materials
Kohaldatavus võib olemasoleva seadme korral olla piiratud äravoolusüsteemi konfiguratsiooni tõttu.
Use of advanced materials proven to be capable of withstanding high operating temperatures and pressures and thus to achieve increased steam/combustion process efficiencies
PVT 15.
Only applicable to new plants
Suitsugaasitöötlusest pärit saasteainete vetteheite vähendamiseks on PVT allpool kirjeldatud meetodite asjakohase kombinatsiooni kasutamine ning lahjenemise vältimiseks sekundaarmeetodite kasutamine allikale võimalikult lähedal.
Steam turbine upgrades
Tüüpilised saasteained, mille heidet välditakse/vähendatakse
This includes techniques such as increasing the temperature and pressure of medium-pressure steam, addition of a low-pressure turbine, and modifications to the geometry of the turbine rotor blades
Primaarmeetodid
The applicability may be restricted by demand, steam conditions and/or limited plant lifetime
Optimeeritud põlemine (vt PVT 6) ja suitsugaasi töötlemise süsteemid (nt selektiivne katalüütiline või mittekatalüütiline taandamine, vt PVT 7)
Supercritical and ultra-supercritical steam conditions
Orgaanilised ühendid, ammoniaak (NH3)
Use of a steam circuit, including steam reheating systems, in which steam can reach pressures above 220,6 bar and temperatures above 374 °C in the case of supercritical conditions, and above 250 – 300 bar and temperatures above 580 – 600 °C in the case of ultra-supercritical conditions
Sekundaarmeetodid [30]b.