natgillin/translations-raw huggingface dataset:
„Filtrační jednotkou LPG“ se rozumí zařízení, které filtruje LPG; filtr může být začleněn do jiných konstrukčních částí.
‘Vaporiser’ means a device intended to vaporise LPG from a liquid to a gaseous state.
„Ohebnými hadicemi“ se rozumí hadice pro přepravu zkapalněného ropného plynu buď v kapalném, nebo odpařeném stavu při různých tlacích z jednoho místa na jiné místo.
‘Pressure regulator’ means a device intended for reducing and regulating the pressure of liquefied petroleum gas.
„Plnicí jednotkou“ se rozumí zařízení umožňující plnění nádrže; plnicí jednotka může být začleněna do 80 % uzavíracího ventilu nádrže nebo provedena jako dálková plnicí jednotka vně vozidla.
‘Shut-off valve’ means a device to cut off the flow of LPG.
„Servisní spojkou“ se rozumí spojka v palivovém vedení mezi palivovou nádrží a motorem.
‘Gas-tube pressure relief valve’ means a device to prevent the pressure build up in the tubes above a pre-set value.
Pokud jednopalivovému vozidlu dojde palivo, vozidlo může být provozováno prostřednictvím rezervní palivové nádrže, která může být připojena do servisní spojky.
‘Gas injection device or injector or gas mixing piece’ means a device which establishes the liquid or vaporised LPG to enter the engine.
„Palivovou lištou“ se rozumí trubka nebo kanál spojující zařízení pro vstřik paliva.
‘Gas dosage unit’ means a device which meters and/or distributes the gas flow to the engine and can be either combined with the gas injection device or separate.
„Zkapalněným ropným plynem (LPG)“ se rozumí jakýkoli produkt složený převážně z těchto uhlovodíků:
‘Electronic control unit’ means a device which controls the LPG demand of the engine and cuts off automatically the power to the shut-off valves of the LPG system in case of a broken fuel supply pipe caused by an accident, or by stalling of the engine.
propan, propen (propylen), butan, izobutan, izobutylen, buten (butylen) a etan.
‘Pressure or temperature sensor’ means a device which measures pressure or temperature.
Evropská norma EN 589:1993 stanoví požadavky a metody zkoušek automobilového LPG prodávaného a nabízeného v zemích členů CEN (Evropského výboru pro normalizaci).
‘LPG filter unit’ means a device which filters the LPG, the filter can be integrated in other components.
„Sestavou hadic“ se rozumí sestava ohebných hadic a spojek.
‘Flexible hoses’ means hoses for conveying liquefied petroleum gas in either a liquid or vapour state at various pressures from one point to another.
ČÁST I
‘Filling unit’ means a device to allow filling of the container; the filling unit can be realised by integration in the 80 per cent stop valve of the container or by a remote filling unit at the outside of the vehicle.
SCHVALOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH ZAŘÍZENÍ VOZIDEL KATEGORIÍ M A N, KTERÁ VE SVÉM POHONNÉM SYSTÉMU POUŽÍVAJÍ ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY
‘Service coupling’ means a coupling in the fuel line between the fuel container and the engine.
ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ
If a mono-fuel vehicle is out of fuel the engine can be operated by means of a service fuel container which can be coupled to the service coupling.
Žádost o schválení zvláštního zařízení podává držitel obchodního názvu nebo značky nebo jeho pověřený zástupce.
‘Fuel rail’ means a pipe or duct that connects the fuel injection devices.
K žádosti musí být přiloženy níže uvedené dokumenty ve trojím vyhotovení a tyto náležitosti:
‘Liquefied petroleum gas (LPG)’ means any product essentially composed of the following hydrocarbons:
podrobný popis typu zvláštního zařízení (podle specifikace v příloze 1);
Propane, propene (propylene), normal butane, isobutane, isobutylene, butene (butylene) and ethane.
dostatečně podrobný výkres zvláštního zařízení ve vhodném měřítku;
European Standard EN 589:1993 specifies requirements and methods of test for automotive LPG as marketed and delivered in the countries of the members of CEN (European Committee for Standardisation).
ověření shody se specifikacemi předepsanými v bodě 6 tohoto předpisu.
‘Hose assembly’ means an assembly of a flexible hose and couplings.
Na žádost technické zkušebny odpovědné za provádění schvalovacích zkoušek se poskytnou vzorky zvláštního zařízení.
PART I
Na vyžádání se poskytnou dodatečné vzorky.
APPROVAL OF SPECIFIC EQUIPMENT OF VEHICLES OF CATEGORIES M AND N USING LIQUEFIED PETROLEUM GASES IN THEIR PROPULSION SYSTEM
OZNAČENÍ
APPLICATION FOR APPROVAL
Všechny konstrukční části předložené ke schválení musí být označeny obchodním názvem nebo značkou výrobce a typem a v případě nekovových konstrukčních částí také měsícem a rokem výroby; toto značení musí být jasně čitelné a nesmazatelné.
The application for approval of specific equipment shall be submitted by the holder of the trade name or mark or by his duly accredited representative.
Na veškerém zařízení musí být dostatečný prostor pro umístění značky schválení typu, včetně klasifikace konstrukční části (viz příloha 2 A) a v případě konstrukčních částí třídy 0 musí být uveden také pracovní tlak; tento prostor pro umístění značky musí být vyznačen na výkresech uvedených v bodě 3.2.2.
It shall be accompanied by the under mentioned documents in triplicate and by the following particulars:
Ke každé nádrži musí být také přivařen štítek s označením, který obsahuje tyto údaje, uvedené jasně čitelným a nesmazatelným způsobem:
A detailed description of the type of the specific equipment (as specified in Annex 1),
výrobní číslo;
A drawing of the specific equipment, sufficiently detailed and on an appropriate scale,
objem v litrech;
Verification of compliance with the specifications prescribed in paragraph 6 of this Regulation.
označení „LPG“;
At the request of the Technical Service responsible for conducting approval tests, samples of the specific equipment shall be provided.
zkušební tlak [kPa];
Supplementary samples shall be supplied upon request.
slova: „maximální stupeň naplnění: 80 %“;
MARKINGS
rok a měsíc schválení typu (např. 99/01);
All components submitted for approval shall bear the trade name or mark of the manufacturer and the type; and for non-metallic components also the manufacturing month and year; this marking shall be clearly legible and indelible.
značka schválení typu podle bodu 5.4;
All equipment shall have a space large enough to accommodate the approval mark including the classification of the component (see Annex 2A) and in case of components of Class 0 also the working pressure (WP); this space shall be shown on the drawings referred to in paragraph 3.2.2 above.
označení „ČERPADLO UVNITŘ“ a identifikační označení čerpadla, je-li namontováno v nádrži.
Every container shall also bear a marking plate, welded to it, with the following data clearly legible and indelible:
Kromě ustanovení bodů 4.1 a 4.2 se pro dálkově ovládané servisní ventily a dálkově ovládané uzavírací ventily použije jedna z následujících doplňkových značek v souladu s bodem 4.7 přílohy 3 nebo s bodem 1.7 přílohy 7:
A serial number;
SCHVÁLENÍ
The capacity in litres;
Pokud vzorky zařízení předložené ke schválení splňují požadavky bodů 6.1 až 6.13 tohoto předpisu, schválení typu zařízení se udělí.
The marking ‘LPG’;
Každému schválenému typu zařízení se přidělí číslo schválení.
Test pressure [kPa];
Jeho první dvě číslice (nyní 01, což odpovídá sérii změn 01, která vstoupila v platnost dne 13. listopadu 1999) udávají sérii změn, která zahrnuje nejnovější závažné technické změny předpisu v době vydání schválení.
The wording: ‘maximum degree of filling: 80 %’;
Tatáž smluvní strana nesmí přidělit totožný alfanumerický kód jinému typu zařízení.
Year and month of approval (e.g. 99/01);
Oznámení o udělení, zamítnutí nebo rozšíření schválení typu/části zařízení LPG podle tohoto předpisu se sdělí smluvním stranám dohody, které používají tento předpis, na formuláři podle vzoru v příloze 2B tohoto předpisu.
Approval mark according to paragraph 5.4;
Jedná-li se o nádrž, připojí se příloha 2B – dodatek.
The marking ‘PUMP INSIDE’ and a marking identifying the pump when a pump is mounted in the container.
Na všechna zařízení odpovídající typu schválenému podle tohoto předpisu se – kromě značky předepsané v bodech 4.1 a 4.3 – viditelně a v prostoru uvedeném v bodě 4.2 umístí mezinárodní značka schválení typu, která se skládá z těchto částí:
In addition to provisions of paragraphs 4.1 and 4.2, one of the following additional marks shall be used for remotely controlled service valves and remotely controlled shut-off valves which comply respectively with paragraph 4.7 of Annex 3 or with paragraph 1.7 of Annex 7:
písmeno „E“ v kružnici, za nímž následuje rozlišovací číslo země, která schválení udělila [2];
APPROVAL
číslo tohoto předpisu, za nímž následuje písmeno „R“, pomlčka a číslo schválení vpravo od kružnice předepsané v bodě 5.4.1.
If the equipment samples submitted for approval meet the requirements of paragraphs 6.1 to 6.13 of this Regulation, approval of the type of equipment shall be granted.
Číslo schválení se skládá z čísla schválení typu konstrukční části, jež je uvedeno na osvědčení vyhotoveném pro daný typ (viz bod 5.2 a příloha 2B) a před kterým jsou uvedeny dvě číslice označující pořadí nejnovější série změn tohoto předpisu.
An approval number shall be assigned to each type of equipment approved.
5.5.
Its first two digits (at present 01 corresponding to the 01 series of amendments which entered into force on 13 November 1999) shall indicate the series of amendments incorporating the most recent major technical amendments made to the Regulation at the time of issue of the approval.
Značka schválení musí být jasně čitelná a nesmazatelná.
The same Contracting Party shall not assign this alphanumeric code to another type of equipment.
5.6.
Notice of approval or of refusal or of extension of approval of an LPG equipment type/part pursuant to this Regulation shall be communicated to the Parties to the Agreement applying this Regulation, by means of a form conforming to the model in Annex 2B to this Regulation.
Příloha 2 A tohoto předpisu uvádí příklady uspořádání výše uvedené značky schválení typu.
If it concerns a container, Annex 2B — Appendix shall be added.
Značka schválení typu musí být jasně čitelná a nesmazatelná.
There shall be affixed, conspicuously and in the space referred to in paragraph 4.2 above, to all equipment conforming to a type approved under this Regulation, in addition to the mark prescribed in paragraphs 4.1 and 4.3 above, an international approval mark consisting of:
Obecná ustanovení
The number of this Regulation, followed by the letter ‘R’, a dash and the approval number to the right of the circle prescribed in paragraph 5.4.1 above.
Ty části zařízení, jejichž správné a bezpečné fungování může být ovlivněno LPG, vysokým tlakem nebo otřesy, musí být podrobeny příslušným zkušebním postupům popsaným v přílohách tohoto předpisu.
Annex 2A to this Regulation gives examples of the arrangement of the aforesaid approval mark.
Zejména musí být splněna ustanovení bodů 6.2 až 6.13.
In case of a Class 0 component also the working pressure shall be marked in the vicinity of the approval mark mentioned in paragraph 5.4 above.
Montáž zařízení LPG schválených tímto předpisem musí být v souladu s příslušnými požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) podle předpisu č. 10, série změn 02, nebo rovnocenného předpisu.
SPECIFICATIONS REGARDING THE VARIOUS COMPONENTS OF THE LPG EQUIPMENT
Ustanovení pro nádrže
General provisions
Nádrže na LPG musí mít schválení typu podle ustanovení přílohy 10 tohoto předpisu.
The specific equipment of vehicles using LPG in their propulsion system shall function in a correct and safe way.
Ustanovení pro příslušenství namontované na nádrži
The materials of the equipment which are in contact with LPG shall be compatible with it.
Nádrž musí být vybavena alespoň následujícím příslušenstvím, které může být buď samostatné, nebo kombinované (víceúčelový ventil (víceúčelové ventily)):
Those parts of equipment whose correct and safe functioning is liable to be influenced by LPG, high pressure or vibrations has to be submitted to relevant test procedures described in the annexes to this Regulation.
přetlakový ventil (odpouštěcí ventil);
In particular the provisions of paragraphs 6.2 to 6.13 below are to be fulfilled.
dálkově ovládaný servisní ventil s přepadovým ventilem.
The installation of LPG equipment approved by this Regulation shall comply with relevant electromagnetic compatibility (EMC) requirements according to Regulation No 10, 02 series of amendments, or equivalent.
Nádrž může být v případě potřeby vybavena plynotěsnou skříní.
Provisions regarding containers
Nádrž může být vybavena elektrickou průchodkou pro ovladače/palivové čerpadlo LPG.
The LPG containers shall be type approved pursuant to the provisions laid down in Annex 10 to this Regulation.
Nádrž může být vybavena palivovým čerpadlem pro LPG umístěným uvnitř nádrže.
Provisions regarding accessories fitted to the container
Nádrž může být vybavena zpětným ventilem.
The container shall be equipped with the following accessories, which may be either separate or combined (multivalve(s)):
Nádrž musí být vybavena přetlakovým zařízením.
Pressure relief valve (discharge valve);
Jako přetlakové zařízení mohou být schválena tato zařízení nebo funkce:
Remotely controlled service valve with excess flow valve.
tavná zátka (spouštěná teplotou) (pojistka); nebo
The container may be equipped with a gas-tight housing, if necessary.
přetlakový ventil za předpokladu, že vyhovuje bodu 6.15.8.3; nebo
The container may be equipped with a power supply bushing for the sake of actuators/LPG fuel pump.
kombinace obou výše uvedených zařízení; nebo
The container may be equipped with a LPG fuel pump inside the container.
jakékoli jiné rovnocenné technické řešení za předpokladu, že zajišťuje stejný stupeň výkonnosti.
The container may be equipped with a non-return valve.
Příslušenství uvedené v bodech 6.3.1 až 6.3.6 musí mít schválení typu podle ustanovení:
The container shall be equipped with a pressure relief device (PRD).
přílohy 3 tohoto předpisu pro příslušenství uvedené v bodech 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 a 6.3.6;
Devices or functions may be approved as PRD being:
přílohy 4 tohoto předpisu pro příslušenství uvedené v bodě 6.3.4;
A fusible plug (temperature triggered) (fuse), or
přílohy 7 tohoto předpisu pro příslušenství uvedené v bodě 6.3.5.
A pressure relief valve provided that it complies to paragraph 6.15.8.3 below, or
Ustanovení pro jiné konstrukční části
A combination of the two above devices, or
Jiné konstrukční části, které jsou uvedeny v tabulce 1, musí mít schválení typu podle ustanovení jednotlivých příloh, jak uvádí následující tabulka.
Any other equivalent technical solution provided that it ensures the same degree of performance.
Tabulka 1
The accessories mentioned in paragraphs 6.3.1 to 6.3.6 above shall be type approved pursuant to the provisions laid down in:
Bod
Annex 3 to this Regulation for accessories mentioned in paragraphs 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 and 6.3.6 above;
Konstrukční část
Annex 4 to this Regulation for accessories mentioned in paragraph 6.3.4 above;
Příloha
Annex 7 to this Regulation for accessories mentioned in paragraph 6.3.5 above.
Palivové čerpadlo
Provisions regarding other components
Odpařovač [3]Regulátor tlaku [3]
The other components, which are shown in Table 1, shall be type approved pursuant to the provisions laid down in the annexes which can be determined from the table.
Uzavírací ventily
Table 1
Zpětné ventily
Paragraph
Přetlakové ventily plynového potrubí
Component
Servisní spojky
Annex
Ohebné hadice
Fuel pump
Plnicí jednotka
Vaporiser [3]Pressure regulator [3]
Zařízení pro vstřik plynu/směšovač plynu [5]nebo
Shut-off valves
Vstřikovače
Non-return valves
Dávkovací jednotky plynu [4]
Gas-tube pressure relief valves
Snímače tlaku
Service couplings
Snímače teploty
Flexible hoses
Elektronická řídicí jednotka
Filling unit
Filtrační jednotky LPG
Gas injection devices/Gas mixing piece [5]or
Přetlakové zařízení
Injectors
Obecná pravidla pro návrh konstrukčních částí
Gas dosage units [4]
Ustanovení pro 80 % uzavírací ventil
Pressure sensors
Spojení mezi plovákem a uzavírací jednotkou 80 % uzavíracího ventilu se nesmí za běžných podmínek použití deformovat.
Temperature sensors
Jestliže je součástí 80 % uzavíracího ventilu nádrže plovák, musí tento plovák odolávat vnějšímu tlaku 4500 kPa.
Electronic control unit
Uzavírací jednotka zařízení, které omezuje plnění na 80 % + 0/– 5 % objemu nádrže, k čemuž je 80 % uzavírací ventil navržen, musí odolávat tlaku 6750 kPa.
LPG filter units
V uzavřené poloze nesmí rychlost plnění při rozdílu tlaku 700 kPa přesáhnout 500 cm3/min.
Pressure relief device
Ventil musí být vyzkoušen pro všechny nádrže, na kterých má být namontován, nebo musí výrobce prohlásit na základě výpočtu, pro které typy nádrží je tento ventil vhodný.
General design rules regarding components
Není-li součástí 80 % uzavíracího ventilu žádný plovák, nesmí být možné po uzavření pokračovat v plnění rychlostí přesahující 500 cm3/min.
Provisions regarding the 80 per cent stop valve
Zařízení musí mít trvalé označení uvádějící typ nádrže, pro kterou je navrženo, průměr a úhel, popř. pokyny k montáži.
The connection between the float and the closing unit of the 80 per cent stop valve shall not be deformed under normal conditions of use.
Aby se v případě přelomení konstrukční části nedostaly na povrch lomu elektrické jiskry, elektricky ovládaná zařízení obsahující LPG musí:
If the 80 per cent stop valve of the container comprises a float, the latter shall withstand an outside pressure of 4500 kPa.
být izolována tak, aby proud nebyl veden částmi obsahujícími LPG;
The closing unit of the device that limits the filling at 80 per cent + 0/– 5 per cent of the capacity of the container, for which the 80 per cent stop valve is designed, shall withstand a pressure of 6750 kPa.
mít elektrický systém izolovaný:
At the cut-off position, the filling rate at a differential pressure of 700 kPa shall not exceed 500 cm3/minute.
od karoserie;
The valve shall be tested with all the containers on which it is intended to be fitted or the manufacturer shall declare by calculation for which container types this valve is suitable.
od nádrže pro palivové čerpadlo.
When the 80 per cent stop valve does not comprise any float, it shall not be possible to continue filling, after closing-off, at a rate exceeding 500 cm3/minute.
Izolační odpor musí být > 10 ΜΩ.
The device shall bear a permanent marking, indicating the container-type for which it has been designed, diameter and angle, and if applicable mounting indication.
Elektrické spoje uvnitř zavazadlového prostoru a prostoru pro cestující musí vyhovovat třídě krytí IP 40 podle normy IEC 60529-1989+A1:1999.
Electrical operated devices containing LPG shall, in order to prevent in case of fracture of the component electric sparks on the surface of fracture:
Všechny ostatní elektrické spoje musí vyhovovat třídě krytí IP 54 podle normy IEC 60529-1989+A1:1999.
Be insulated in a manner that no current is lead through LPG containing parts;
Elektrická průchodka (palivové čerpadlo/ovladače/snímač hladiny paliva) k vytvoření izolovaného a těsného elektrického spojení musí být hermeticky uzavřeného typu.
Have the electrical system of the device isolated:
Zvláštní ustanovení pro ventily aktivované elektrickou/vnější (hydraulickou, pneumatickou) energií
From the body;
Ventily aktivované elektrickou/vnější energií (např. 80 % uzavírací ventil, servisní ventil, uzavírací ventily, zpětné ventily, přetlakový ventil plynového potrubí, servisní spojka) musí být v poloze „zavřeno“, je-li jejich napájení vypnuto.
From the container for the fuel pump.
Napájení palivového čerpadla musí být vypnuto, dojde-li k poruše nebo odpojení elektronické řídicí jednotky.
Isolation resistance shall be > 10 ΜΩ.
Médium tepelné výměny (požadavky na slučitelnost a tlak)
The electrical connections inside the boot and passengers compartment shall comply with protection degree class IP 40 according to IEC Standard 60529-1989+A1:1999.
Materiály, z nichž se skládá zařízení a které jsou během provozu v kontaktu s médiem tepelné výměny zařízení, musí být s touto kapalinou slučitelné a musí být navrženy tak, aby odolávaly tlaku 200 kPa média tepelné výměny.
All other electrical connections shall comply with protection degree class IP 54 according to IEC Standard 60529-1989+A1:1999.
Materiál musí splňovat pravidla stanovená v bodě 17 přílohy 15.
The power supply bushing (fuel pump/actuators/fuel level sensor) to establish an isolated and tight electrical connection shall be of a hermetic sealed type.
Prostor obsahující médium tepelné výměny odpařovače/regulátoru tlaku musí být nepropustný při tlaku 200 kPa.
Specific provisions on valves activated by an electric/external (hydraulic, pneumatic) power
Konstrukční část, která sestává z vysokotlakých i nízkotlakých částí, musí být navržena tak, aby nedocházelo ke zvyšování tlaku v nízkotlaké části o více než 2,25násobek maximálního pracovního tlaku, pro který byla zkoušena.
In the case of valves activated by an electric/external power (e.g. 80 per cent stop valve, service valve, shut-off valves, non-return valves, gas tube pressure relief valve, service coupling), those valves shall be in ‘closed’ position when their power is switched off.
Konstrukční části připojené přímo k tlaku nádrže musí být navrženy na klasifikační tlak 3000 kPa.
The power of the fuel pump shall be switched off when the electronic control unit becomes defective or loses power.
Odvětrávání do prostoru motoru nebo vně vozidla není dovoleno.
Heat exchange medium (compatibility and pressure requirements)
Zvláštní ustanovení k zamezení jakéhokoli průtoku plynu
The materials constituting a device which are in contact with the heat exchange medium of a device when operating shall be compatible with that fluid and shall be designed to withstand a pressure of 200 kPa of the heat exchange medium.
Čerpadla třídy 1 musí být navržena tak, aby výstupní tlak nikdy nepřekročil 3000 kPa, například pokud dojde k zablokování potrubí nebo se neotevře uzavírací ventil.
The material shall meet the prescriptions laid down in Annex 15, paragraph 17.
Toho lze dosáhnout vypnutím čerpadla nebo recirkulací do nádrže.
The compartment containing the heat exchange medium of the vaporiser/pressure regulator shall be leak proof at a pressure of 200 kPa.
Čerpadla třídy 0 musí být navržena tak, aby výstupní tlak nikdy nepřekročil pracovní tlak konstrukčních částí za čerpadlem, například pokud dojde k zablokování potrubí nebo se neotevře uzavírací ventil.
A component consisting of both high pressure and low pressure parts shall be so designed to prevent a pressure build up in the low pressure part above 2,25 times the maximum working pressure for which it has been tested.
Toho lze dosáhnout vypnutím čerpadla nebo recirkulací do nádrže.
Components connected directly to the tank pressure shall be designed for the classification pressure of 3000 kPa.
Regulátor tlaku/odpařovač musí být navržen tak, aby nedocházelo k žádnému průtoku plynu, pokud je LPG do jednotky regulátoru/odpařovače přiváděn pod tlakem ≤ 4500 kPa, kdy regulátor není v provozu.
Venting to the motor compartment or outside of the vehicle is not allowed.
Ustanovení pro přetlakový ventil plynového potrubí
Specific provisions to prevent any gas flow
Přetlakové ventily plynového potrubí třídy 1 musí být navrženy tak, aby se otevíraly při tlaku 3200 ± 100 kPa.
Pumps of Class 1 shall be so designed that the outlet pressure never exceeds 3000 kPa, when there is e.g. blocking of the tubing or not opening of a shut-off valve.
Přetlakové ventily plynového potrubí třídy 0 musí být navrženy tak, aby se otevíraly při tlaku o hodnotě 1,07násobku pracovního tlaku potrubí ± 100 kPa (v případě potřeby).
This can be realised by switching off the pump or by recirculating to the container.
U přetlakových ventilů plynového potrubí třídy 1 nesmí docházet k vnitřním únikům až do hodnoty 3000 kPa.
Pumps of Class 0 shall be so designed that the outlet pressure never exceeds the WP of the components downstream of the pump, when there is, e.g. blocking of the tubing or not opening of a shut-off valve.
U přetlakových ventilů plynového potrubí třídy 0 nesmí docházet k vnitřním únikům až do hodnoty pracovního tlaku potrubí.
This can be realised by switching off the pump or by recirculation to the container.