natgillin/translations-raw huggingface dataset:
за термопомпени водоподгреватели, оборудвани с двигател с вътрешно горене и използващи течни горива: 420 mg за kWh използвано гориво на база горната топлина на изгаряне (GCV).
heat pump water heaters equipped with an internal combustion engine using liquid fuels: 420 mg/kWh fuel input in terms of GCV.
Изисквания за продуктова информация относно водоподгревателите
Requirements for product information related to water heaters
От 26 септември 2015 г. ръководствата с инструкции за монтажници и крайни потребители, свободно достъпните уебсайтове на производителите, на техните упълномощени представители и вносителите, както и техническата документация за целите на оценката на съответствието съгласно член 4 трябва да съдържат следната информация:
From 26 September 2015 the instruction manuals for installers and end-users, free access websites of manufacturers, their authorised representatives and importers and technical documentation for the purposes of conformity assessment pursuant to Article 4 shall contain the following elements:
информация за идентифициране на модела(ите), включително на еквивалентните модели, за които се отнася информацията;
information identifying the model(s), including equivalent models, to which the information relates;
резултатите от измерванията за техническите параметри, посочени в приложение III, точка 6;
the results of the measurements for the technical parameters specified in point 6 of Annex III;
резултатите от изчисленията за техническите параметри, посочени в приложение IV, точка 2;
the results of the calculations for the technical parameters specified in point 2 of Annex IV;
специфични предпазни мерки, които трябва да се предприемат при сглобяване, монтиране или техническо обслужване на водоподгревателя;
any specific precautions that shall be taken when the water heater is assembled, installed or maintained;
за топлогенератори, предназначени за водоподгреватели и корпуси за водоподгреватели, които трябва да бъдат оборудвани с такива топлогенератори — техните характеристики и изискванията за сглобяване, за да се гарантира съответствие с изискванията за екопроектиране за водоподгреватели, и по целесъобразност списък на комбинациите, препоръчани от производителя;
for heat generators designed for water heaters and water heater housings to be equipped with such heat generators, their characteristics, the requirements for assembly, to ensure compliance with the ecodesign requirements for water heaters and, where appropriate, the list of combinations recommended by the manufacturer;
информация от значение за демонтажа, рециклирането или обезвреждането след изтичането на експлоатационния срок.
information relevant for disassembly, recycling and/or disposal at end-of-life.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ ЗА ТОПЛОАКУМУЛИРАЩИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРЕЩА ВОДА
ECODESIGN REQUIREMENTS FOR HOT WATER STORAGE TANKS
Изискване относно топлинните загуби при нулев товар
Requirement for standing loss
От 26 септември 2017 г. топлинните загуби при нулев товар S на топлоакумулиращите резервоари за гореща вода с топлоакумулиращ обем V, изразен в литри, не трябва да надвишават следната пределна стойност:
From 26 September 2017 the standing loss S of hot water storage tanks with storage volume V, expressed in litres, shall not exceed the following limit:
вата
Watts
Изисквания за продуктова информация относно топлоакумулиращи резервоари за гореща вода
Requirements for product information related to hot water storage tanks
От 26 септември 2015 г. ръководствата с инструкции за монтажници и крайни потребители, свободно достъпните уебсайтове на производителите, на техните упълномощени представители и вносителите, както и техническата документация за целите на оценката на съответствието съгласно член 4 трябва да съдържат следната информация:
From 26 September 2015 the instruction manuals for installers and end-users, the free access websites of manufacturers, their authorised representatives and importers and technical documentation for the purposes of conformity assessment pursuant to Article 4 shall contain the following elements:
резултатите от измерванията за техническите параметри, посочени в приложение III, точка 7;
the results of the measurements for the technical parameters specified in point 7 of Annex III;
специфични предпазни мерки, които трябва да се предприемат при сглобяване, монтиране или техническо обслужване на топлоакумулиращия резервоар за гореща вода;
any specific precautions that shall be taken when the hot water storage tank is assembled, installed or maintained;
За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент се извършват измервания съгласно хармонизирани стандарти, чиито референтни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз, или по други надеждни, точни и възпроизводими методи, които са съобразени с общопризнатите съвременни методи.
For the purposes of compliance and verification of compliance with the requirements of this Regulation, measurements shall be made using harmonised standards the reference numbers of which have been published for this purpose in the Official Journal of the European Union, or using other reliable, accurate and reproducible methods that take into account the generally recognised state-of-the-art methods.
Те трябва да отговарят на условията и техническите параметри, посочени в точки 2—7.
They shall meet the conditions and technical parameters set out in points 2 to 7.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПОДГРЕВАТЕЛИ
GENERAL CONDITIONS FOR TESTING WATER HEATERS
измерванията се извършват, като се използват товаровите профили съгласно таблица 1;
Measurements shall be carried out using the load profiles set out in Table 1;
измерванията се извършват в следния 24-часов измервателен цикъл:
measurements shall be carried out using a 24-hour measurement cycle as follows:
00:00 до 06:59 — без водочерпене;
00:00 to 06:59: no water draw-off,
от 07:00 — водочерпене съгласно обявения товаров профил;
from 07:00: water draw-offs according to the declared load profile,
обявеният товаров профил трябва да е максималният или първият по ред след максималния;
the declared load profile shall be the maximum load profile or the load profile one below the maximum load profile;
всеки топлогенератор, предназначен за водоподгревател, и всеки корпус за водоподгревател, който трябва да бъде оборудван с такъв топлогенератор, се изпитва съответно с подходящ корпус за водоподгревател или топлогенератор;
any heat generator designed for a water heater, and any water heater housing to be equipped with such a heat generator, shall be tested with an appropriate water heater housing and heat generator, respectively;
водоподгреватели, които трябва да бъдат класифицирани като предназначени за захранване само в извънвърховия период, се захранват с енергия за максимален период от 8 последователни часа между 22:00 ч. и 07:00 ч. от 24-часовия цикъл на водочерпене.
water heaters to be classified as off-peak water heaters are energised for a maximum period of 8 consecutive hours between 22:00 and 07:00 of the 24-hour tapping pattern.
В края на 24-часовия цикъл на водочерпене водоподгревателите се захранват с енергия до края на етапа.
At the end of the 24-hour tapping pattern the water heaters are energised till the end of the step.
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПОДГРЕВАТЕЛИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО РЕГУЛИРАНЕ“ (SMART)
CONDITIONS FOR TESTING THE SMART CONTROL COMPLIANCE (SMART) OF WATER HEATERS
Когато производителят счита, че е уместно да обяви за smart стойност „1“, измерванията за седмичното потребление на електроенергия и/или гориво с или без интелигентно регулиране се извършват, като се използва следният двуседмичен измервателен цикъл:
Where the manufacturer deems it appropriate to declare the value of smart as being ‘1’, measurements of the weekly electricity and/or fuel consumption with or without smart controls shall be carried out using a two-week measurement cycle as follows:
дни 1—5: произволна последователност от товарови профили, избрани от обявения товаров профил и първия товаров профил под него, при деактивирано интелигентно регулиране;
days 1 to 5: random sequence of load profiles chosen from the declared load profile and the load profile one below the declared load profile, and smart control disabled,
дни 6—7: без водочерпене и при деактивирано интелигентно регулиране;
days 6 and 7: no water draw-offs, and smart control disabled,
дни 8—12: повтаряне на същата последователност както за дни 1—5, при активирано интелигентно регулиране;
days 8 to 12: repetition of the same sequence applied for days 1 to 5, and smart control enabled,
дни 13—14: без водочерпене и при активирано интелигентно регулиране;
days 13 and 14: no water draw-offs, and smart control enabled,
разликата между съдържанието на полезна енергия, измерено през дни 1—7, и съдържанието на полезна енергия, измерени през дни 8—14, не трябва да надвишава 2 % от Qref на обявения товаров профил.
the difference between the useful energy content measured during days 1 to 7 and the useful energy content measured during days 8 to 14 shall not exceed 2 % of Qref of the declared load profile.
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СЛЪНЧЕВИ ВОДОПОДГРЕВАТЕЛИ
CONDITIONS FOR TESTING SOLAR WATER HEATERS
Слънчевият колектор, слънчевият топлоакумулиращ резервоар за гореща вода, помпата в колекторния контур (ако има такава) и топлогенераторът се изпитват поотделно.
The solar collector, solar hot water storage tank, pump in the collector loop (if applicable) and heat generator shall be tested separately.
Топлогенераторът се изпитва при условията, посочени в точка 2 от настоящото приложение.
The heat generator shall be tested under the conditions set out in point 2 of this Annex.
Резултатите се използват за изчисленията, посочени в приложение IV, точка 3, буква б), при условията съгласно таблици 2 и 3.
The results shall be used for the calculations set out in point 3(b) of Annex IV under the conditions set out in Tables 2 and 3.
При определянето на Qtota се приема, че к.п.д. на топлогенератора, при който се използва ефектът на Джаул-Ленц в електрически съпротивителни нагревателни елементи, е 100/CC.
For the purpose of establishing Qtota the efficiency of the heat generator using the Joule effect in electric resistance heating elements is assumed to be 100/CC.
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТЕРМОПОМПЕНИ ВОДОПОДГРЕВАТЕЛИ
CONDITIONS FOR TESTING HEAT PUMP WATER HEATERS
Термопомпените водоподгреватели се изпитват при условията, посочени в таблица 4;
Heat pump water heaters shall be tested under the conditions set out in Table 4;
Термопомпените водоподгреватели, при които като източник на топлина се използва изходящ въздух от вентилацията, се изпитват при условията, посочени в таблица 5.
heat pump water heaters which use ventilation exhaust air as the heat source shall be tested under the conditions set out in Table 5.
Средна сумарна слънчева радиация [W/m2]
Average global solar irradiance [W/m2]
Стандартни условия за термопомпени водоподгреватели, температурите на въздуха са температури, измерени по сухия термометър (температурите, измерени по мокрия термометър са дадени в скоби)
Standard rating conditions for heat pump water heaters, temperatures in dry bulb air temperature (wet bulb air temperature indicated in brackets)
(максимум + 15 °C)
(maximum + 15 °C)
0 °C (на входа)/– 3 °C (на изхода)
0 °C (inlet)/– 3 °C (outlet)
+ 10 °C (на входа)/+ 7 °C (на изхода)
+ 10 °C (inlet)/+ 7 °C (outlet)
Максимално разполагаем изходящ въздух от вентилацационната система [m3/h] с температура 20 °C и влажност 5,5 g/m3
Maximum ventilation exhaust air available [m3/h], at a temperature of 20 °C and with humidity of 5,5 g/m3
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ВОДОПОДГРЕВАТЕЛИ
TECHNICAL PARAMETERS OF WATER HEATERS
Трябва да бъдат установени следните параметри на водоподгревателите:
The following parameters shall be established for water heaters:
дневното потребление на електроенергия (Qelec) в kWh, закръглено до третия знак след десетичната запетая;
the daily electricity consumption Qelec in kWh, rounded to three decimal places;
обявеният товаров профил, посочен чрез съответното буквено означение съгласно таблица 1 от настоящото приложение;
the declared load profile, expressed by the appropriate letter in accordance with Table 1 of this Annex;
„нивото на шум LWA в dB на закрито, закръглено до най-близкото цяло число (за термопомпени водоподгреватели, ако е приложимо);
the sound power level LWA, in dB, indoors, rounded to the nearest integer (for heat pump water heaters, if applicable);
в допълнение, за водоподгреватели, използващи изкопаеми горива и/или горива от биомаса:
in addition, for water heaters using fossil and/or biomass fuels:
дневното потребление на гориво Qfuel в kWh на база горната топлина на изгаряне (GCV), закръглено до третия знак след десетичната запетая;
the daily fuel consumption Qfuel in kWh in terms of GCV, rounded to three decimal places;
емисиите на азотни оксиди, изразени като азотен диоксид, в mg за kWh използвано гориво на база горната топлина на изгаряне (GCV), закръглени до най-близкото цяло число;
the emissions of nitrogen oxides, expressed in nitrogen dioxide, in mg/kWh fuel input in terms of GCV, rounded to the nearest integer;
в допълнение, за водоподгреватели, за които за съответствието с изискванията за интелигентно регулиране (smart) е обявена стойност „1“:
in addition, for water heaters for which the value of smart is declared as being ‘1’:
седмичното потребление на гориво с интелигентно регулиране Qfuel,week,smart в kWh на база горната топлина на изгаряне (GCV), закръглено до третия знак след десетичната запетая;
the weekly fuel consumption with smart controls Qfuel,week,smart in kWh in terms of GCV, rounded to three decimal places;
седмичното потребление на електроенергия с интелигентно регулиране Qelec,week,smart в kWh, закръглено до третия знак след десетичната запетая;
the weekly electricity consumption with smart controls Qelec,week,smart in kWh, rounded to three decimal places;
седмичното потребление на гориво без интелигентно регулиране Qfuel,week в kWh на база горната топлина на изгаряне (GCV), закръглено до третия знак след десетичната запетая;
the weekly fuel consumption without smart controls Qfuel,week in kWh in terms of GCV, rounded to three decimal places;
седмичното потребление на електроенергия без интелигентно регулиране Qelec,week в kWh, закръглено до третия знак след десетичната запетая;
the weekly electricity consumption without smart controls Qelec,week in kWh, rounded to three decimal places;
в допълнение, за топлоакумулиращи водоподгреватели, за които са обявени товарови профили 3XS, XXS и XS:
in addition, for storage water heaters with declared load profiles 3XS, XXS and XS:
топлоакумулиращ обем V в литри, закръглен до първия знак след десетичната запетая;
the storage volume V in litres, rounded to one decimal place;
в допълнение, за топлоакумулиращи водоподгреватели, за които са обявени товарови профили M, L, XL, XXL, 3XL и 4XL:
in addition, for storage water heaters with declared load profiles M, L, XL, XXL, 3XL and 4XL:
количеството на смесената вода при 40°C V40 в литри, закръглено към най-близкото цяло число;
the mixed water at 40 °C V40 in litres, rounded to the nearest integer;
в допълнение, за слънчеви водоподгреватели:
in addition, for solar water heaters:
абсорбиращата площ на колектора Asol в m2, закръглена до втория знак след десетичната запетая;
the collector aperture area Asol in m2, rounded to two decimal places;
к.п.д. при нулеви загуби η0, закръглен до третия знак след десетичната запетая;
the zero-loss efficiency η0, rounded to three decimal places;
коефициентът от първи порядък“ a1 във W/(m2 K), закръглен до втория знак след десетичната запетая;
the first-order coefficient a1 in W/(m2 K), rounded to two decimal places;
коефициентът от втори порядък“ a2 във W/(m2 K2), закръглен до третия знак след десетичната запетая;
the second-order coefficient a2 in W/(m2 K2), rounded to three decimal places;
влиянието на ъгъла на падане IAM, закръглено до втория знак след десетичната запетая;
the incidence angle modifier IAM, rounded to two decimal places;
консумираната мощност на помпата solpump във W, закръглена до втория знак след десетичната запетая;
the pump power consumption solpump in W, rounded to two decimal places;
консумираната мощност в режим на готовност solstandby във W, закръглена до втория знак след десетичната запетая;
the standby power consumption solstandby in W, rounded to two decimal places;
в допълнение, за термопомпени водоподгреватели:
in addition, for heat pump water heaters:
нивото на шум LWA в dB на открито, закръглено до най-близкото цяло число.
the sound power level LWA in dB, outdoors, rounded to the nearest integer.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ТОПЛОАКУМУЛИРАЩИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРЕЩА ВОДА
TECHNICAL PARAMETERS OF HOT WATER STORAGE TANKS
Трябва да бъдат установени следните параметри на топлоакумулиращите резервоари за гореща вода:
The following parameters shall be established for hot water storage tanks:
топлинните загуби при нулев товар S във W, закръглени до първия знак след десетичната запетая.
the standing loss S in W, rounded to one decimal place.
За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент се извършват изчисления съгласно хармонизираните стандарти, чиито референтни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз, или по други подходящи изчислителни методи, които са съобразени с общопризнатите съвременни методи.
For the purposes of compliance and verification of compliance with the requirements of this Regulation, calculations shall be made using harmonised standards the reference numbers of which have been published for this purpose in the Official Journal of the European Union, or using other appropriate calculation methods that take into account the generally recognised state-of-the-art methods.
Те трябва да отговарят на техническите параметри и изчисления, определени в точки 2—5.
They shall meet the technical parameters and calculations set out in points 2 to 5.
Техническите параметри, използвани за изчисленията, трябва да бъдат измервани в съответствие с приложение III.
Technical parameters used for the calculations shall be measured in accordance with Annex III.
За водоподгревателите се изчисляват следните параметри при средни климатични условия:
The following parameters shall be calculated for water heaters under average climate conditions:
енергийната ефективност при подгряването на вода ηwh в проценти, закръглена до първия знак след десетичната запетая;
the water heating energy efficiency ηwh in %, rounded to one decimal place;
в допълнение, за слънчеви водоподгреватели при средни климатични условия:
in addition, for solar water heaters under average climate conditions:
годишното потребление на неслънчева енергия Qnonsol в kWh на база първична енергия за електроенергията и/или в kWh на база горната топлина на изгаряне (GCV) за горивата, закръглено до първия знак след десетичната запетая;
the annual non-solar heat contribution Qnonsol in kWh in terms of primary energy for electricity and/or in kWh in terms of GCV for fuels, rounded to one decimal place;
енергийната ефективност на топлогенератора при подгряване на вода ηwh,nonsol в проценти, закръглена до първия знак след десетичната запетая;
the heat generator water heating energy efficiency ηwh,nonsol in %, rounded to one decimal place;
годишното електропотребление на спомагателните съоръжения Qaux в kWh, закръглено до първия знак след десетичната запетая.
the annual auxiliary electricity consumption Qaux in kWh, rounded to one decimal place.
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПОДГРЯВАНЕ НА ВОДА ηwh
CALCULATION OF THE WATER HEATING ENERGY EFFICIENCY ηwh
Конвенционални водоподгреватели и термопомпени водоподгреватели
Conventional water heaters and heat pump water heaters
Енергийната ефективност при подгряването на вода се изчислява, както следва:
The water heating energy efficiency is calculated as follows:
За водоподгреватели с термопомпи вода/вода и солов разтвор/вода трябва да се вземе предвид потреблението на електроенергия от една или повече помпи за подпочвена вода.
For water-/brine-to-water heat pump water heaters, the electricity consumption of one or more ground water pumps shall be taken into account.
Слънчеви водоподгреватели
Solar water heaters
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА ЕФЕКТА ОТ ИНТЕЛИГЕНТНОТО РЕГУЛИРАНЕ SCF И НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО РЕГУЛИРАНЕ smart
DETERMINATION OF THE SMART CONTROL FACTOR SCF AND OF SMART CONTROL COMPLIANCE smart
Ако SCF ≥ 0,07, стойността на smart е 1.
If SCF ≥ 0,07, the value of smart shall be 1.
Във всички други случаи стойността на smart е 0.
In all other cases, the value of smart shall be 0.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОРЕКЦИЯТА НА ПАРАМЕТЪРА ПОРАДИ ВЛИЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА Qcor
DETERMINATION OF THE AMBIENT CORRECTION TERM Qcor
Корекцията на параметъра поради влиянието на околната температура се изчислява, както следва:
The ambient correction term is calculated as follows:
за конвенционални електрически водоподгреватели:
for conventional water heaters using electricity:
за конвенционални водоподгреватели, използващи горива:
for conventional water heaters using fuels:
за термопомпени водоподгреватели:
for heat pump water heaters:
стойностите на коефициента k са дадени в таблица 6 за всеки товаров профил.
the k-values are given in Table 6 for each load profile.
За целите на проверка на съответствието с изискванията, формулирани в приложение II, органите на държавите членки трябва да изпитат единичен водоподгревател или топлоакумулиращ резервоар за гореща вода.
For the purposes of checking conformity with the requirements laid down in Annex II, Member State authorities shall test a single water heater or hot water storage tank.
Стойностите, обявени от производителя, трябва да отговарят на изискванията, посочени в приложение II.
The values declared by the manufacturer shall meet the requirements set out in Annex II.
Ако измерените параметри не отговарят на стойностите, обявени от производителя съгласно член 4, параграф 2, с повече от допустимите отклонения, посочени в таблица 7, измерването трябва да се извърши за три допълнителни водоподгреватели или топлоакумулиращи резервоари за гореща вода.
If the measured parameters do not meet the values declared by the manufacturer, in accordance with Article 4(2), within the ranges set out in Table 7, the measurement shall be carried out on three additional water heaters or hot water storage tanks.
Средноаритметичното на измерените стойности за тези три водоподгреватели или топлоакумулиращи резервоари за гореща вода трябва да отговаря на изискванията, посочени в приложение II, в рамките на допустимите отклонения съгласно таблица 7.
The arithmetic mean of the measured values of these three water heaters or hot water storage tanks shall meet the requirements laid down in Annex II within the ranges set out in Table 7.
В противен случай конкретният модел и всички други еквивалентни модели на водоподгреватели или топлоакумулиращи резервоари за гореща вода се считат за несъответстващи.
Otherwise, the model and all other equivalent water heater models or hot water storage tanks models shall be considered not to comply.
Органите на държавите членки предоставят резултатите от изпитването и друга значима информация на органите на другите държави членки и на Комисията в срок от един месец след вземането на решението за несъответствието на модела.
The Member States authorities shall provide the test results and other relevant information to the authorities of the other Member States and to the Commission within one month of the decision being taken on the non-compliance of the model.
Органите на държавите членки трябва да използват процедурите, зададени в приложения III и IV.
Member State authorities shall use the procedures set out in Annexes III and IV.
Допустими отклонения при измерване
Verification tolerances
Допустимо отклонение при измерване
Verification tolerance
Дневно потребление на електроенергия Qelec
Daily electricity consumption Qelec
Измерената стойност не трябва да надвишава с повече от 5 % номиналната стойност [1].
The measured value shall not be more than 5 % higher than the rated value [1].
Ниво на шума LWA на закрито и/или на открито
Sound power level LWA, indoors and/or outdoors