கேள்வி: சுற்றமைப்புப் பிரிகலன் - தரமான மின்னோட்ட அறுதியீடுகள் என்பது என்ன?
பதில்: சர்வதேச தரம் ஐஈசி 60898-1 மற்றும் ஐரோப்பிய தரம் ஈஎன் 60898-1 ஆகியவை, குறைந்த மின்னழுத்த பகிர்மான பயன்பாட்டு சுற்றமைப்புப் பிரிகலனுக்கான ''அறுதியிடப்பட்ட மின்சாரம்'' ''ஐ'' என் என்பது அந்த பிரிகலன் தொடர்ந்து கடத்தக்கூடியதாக (சூழ்ந்துள்ள காற்று வெப்பநிலையான 30°சியில்) வடிவமைக்கப்பட்ட மின்சார அளவையே என்று வரையறுக்கிறது. அறுதியிட்ட மின்சாரத்தின் பொதுவாக-கிடைக்கும் விரும்பத்தக்க அளவீடுகள் 6 ஏ, 10 ஏ, 13 ஏ, 16 ஏ, 20 ஏ, 25 ஏ, 32 ஏ, 40 ஏ, 50 ஏ, 63 ஏ, 80 ஏ மற்றும் 100 ஏஹெச்டிடிபி://போன்லெ.என்.அலிபாபா.காம்/ப்ராடக்ட்/50348671/51680889/சிவிட்ச்/எம்சிபி___எம்சிசிபி.ஹெச்டிஎம்எல் ஆகியனவாகும். (ரெனார்ட் தொகுதி, பிரித்தானிய பிஎஸ் 1363 குதை குழிகளின் மின்சார அளவையும் சேர்ப்பதற்காக சிறிதே மாற்றியமைக்கப்பட்டது) சுற்றமைப்புப் பிரிகலன்கள் அறுதியிட்ட மின்சாரத்தை அதன் அளவுக் குறியீடான "ஏ" என்பது இல்லாமல் ஆம்பியர் எனப்படும் மின்னோட்ட அளவுகளில் குறிக்கின்றன. இதற்குப் பதிலாக, ''கணத்தில் திறக்கும் மின்னோட்டம்'' என்பதைக் குறிக்கும் வகையில் இந்த ஆம்பியர் எண்ணின் முன்னால் "பி", "சி" அல்லது "டி" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது; இது நேர்வுக் குறிக்கோளான சமய தாமதம் ஏதுமின்றி (அதாவது 100 எம்எஸ்ஸிற்கும் குறைவாக) சுற்றமைப்புப் பிரிகலனை திறக்க வைக்கும் குறைந்தபட்ச மின்னோட்ட அளவேயாகும். இது ''ஐ'' என் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது: {| class="wikitable" !வகை !கணத்தில் திறக்கும் மின்னோட்டம் |- | பி | 3 ''ஐ'' என்க்கும் அதிகமாக ஆனால் 5''ஐ'' என்னையும் சேர்த்து மற்றும் அதன் வரையிலும் |- | சி | 5 ''ஐ'' என்க்கும் அதிகமாக ஆனால் 10 ''ஐ'' என்னையும் சேர்த்து மற்றும் அதன் வரையிலும் |- | டி | 10 ''ஐ'' என்க்கும் அதிகமாக ஆனால் 20 ''ஐ'' என்னையும் சேர்த்து மற்றும் அதன் வரையிலும் |- | கே | 8 ''ஐ'' என்க்கும் அதிகமாக ஆனால் 12 ''ஐ'' என்னையும் சேர்த்து மற்றும் அதன் வரையிலும் சாதாரண இயக்கத்தில் அடிக்கடி நிகழ்கிற குறைந்த காலம் (ஏறத்தாழ 400 எம்எஸ் முதல் 2 எஸ் வரை) உள்ள மின்னோட்ட உச்சங்களை உருவாக்கும் சுமைகளின் பாதுகாப்பிற்காக. |- | இசட் | 2 ''ஐ'' என்க்கும் அதிகமாக ஆனால் 3 ''ஐ'' என்னையும் சேர்த்து மற்றும் அதன் வரையிலும் இது விநாடிகளில் பத்து பத்தாக உருவாகும் காலங்களுக்காக.மின்மாற்றிகளைப் பயன்படுத்தி சுற்றமைப்புகளை அளவிடுவதற்கு அல்லது பகுதிக்கடத்தி சாதனங்கள் போன்ற சுமைகளின் பாதுகாப்பிற்காக. |}
கேள்வி: சுற்றமைப்புப் பிரிகலன் - குறைந்த மின்னழுத்த சுற்றமைப்புப் பிரிகலன்கள் என்பது என்ன?
பதில்: வீடுகள், வர்த்தகங்கள் மற்றும் தொழிற்துறை பயன்பாடுகளில் குறைந்த மின்னழுத்த (1000 வி ஏசிக்கு குறைவாக) வகைகள் பொதுவாக காணப்படுகின்றன, இவற்றுள் கீழ் காண்பவை அடங்கும்: * எம்சிபி (மிகச்சிறிய சுற்றமைப்புப் பிரிகலன்)- அறுதியிடப்பட்ட மின்னோட்டம் 100 ஏக்கு மிகாதிருக்கும். திறப்பு அம்சங்கள் சாதாரணமாக ஏற்றவாறு மாற்றியமைக்க முடியாதவை. வெப்ப அல்லது வெப்ப-காந்த இயக்கம். மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரிகலன்கள் இந்தப் பிரிவைச் சார்ந்தவை. * எம்சிசிபி (வார்ப்பட உருவமைப்பு சுற்றமைப்புப் பிரிகலன்கள்)-அறுதியிடப்பட்ட மின்னோட்டம் 1000 ஏ வரையிலானது. வெப்ப அல்லது வெப்ப-காந்த இயக்கம். அதிக அளவில் அறுதியிடப்பட்டவைகளில் திறக்கும் மின்னோட்டம் தக்கவாறு அமைக்கப்படலாம். * எல்வி இணைப்புப் பலகைகளிலோ அல்லது இணைப்பியமைப்பு பெட்டிகளிலோ பல-அடுக்குகளில் குறைந்த மின்னழுத்த சுற்றமைப்புப் பிரிகலன்கள் அமைக்கப்படலாம். எல்வி சுற்றமைப்புப் பிரிகலன்களின் குணாதிசயங்கள் ஐஈசி 947 போன்ற சர்வதேச தரநிலைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய சுற்றமைப்புப் பிரிகலன்கள் பெரும்பாலும் இணைப்பியமைப்புகளை பிரிக்காமல் மாற்றவும் நீக்கி விடவும் ஏதுவான வெளியில்-இழுக்கக்கூடிய உள்ளமைப்புகளில் நிறுவப்படுகின்றன. பெரிய அளவிலான, குறைந்த-மின்னழுத்த வார்ப்பட பெட்டி மற்றும் மின் திறன் சுற்றமைப்புப் பிரிகலன்களில் மின்னோடி இயக்கிகள் இருக்கலாம்; இவை தொலைக் கட்டுப்பாட்டின் வழி திறக்க மற்றும் மூடப்பட அனுமதிக்கலாம். இவை ஒரு உறுதுணை மின்னோட்டத்திற்கான தானியங்கி மாற்றல் இணைப்புமாற்றி அமைப்பின் ஒரு அங்கமாக பயன்படுத்தப்படலாம். குறைந்த-மின்னழுத்த சுற்றமைப்புப் பிரிகலன்கள் நேர்திசை-மின்னோட்ட (டிசி) பயன்பாடுகளுக்காகவும் தயாரிக்கப்படுகின்றன, உதாரணத்திற்கு துணைவழி மின் தொடர்களுக்கு வழங்கப்படும் நேர்திசை மின்னோட்டம். நேர்திசை மின்னோட்டத்திற்குத் தனிப் பிரிகலன்கள் தேவைப்படுகின்றன; ஏனெனில் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தைப் போல ஒவ்வொரு அரை சுற்றுக்கும் வெளியில் செல்லும் போக்கு இந்த மின்வில் சுடருக்கு இருப்பதில்லை. ஒரு நேர்திசை மின்னோட்ட சுற்றமைப்பு பிரிகலனில் காந்த எல்லையை உருவாக்கக்கூடிய, ஊதி அணைக்கும் கம்பிச்சுருள்கள் இருக்கும்; இவை நேர்திசை மின்னோட்டத்தை தடை செய்யும் பொழுது மின் வில் சுடரை அதிவேகமாக நீட்டிக்கும். சிறிய சுற்றமைப்புப் பிரிகலன்கள் கருவியினில் நேரடியாக நிறுவப்படும் அல்லது பிரிகலன் பலகையில் பொருத்தப்படும். படிமம்:Circuitbreaker.jpg 10 ஆம்பியர் டிஐஎன் தண்டவாள-ஏற்றியமைக்கப்பட்ட வெப்ப-காந்த மிகச்சிறிய சுற்றமைப்புப் பிரிகலன் என்பதுதான் ஐரோப்பா முழுவதும் நவீன உள்நாட்டு நுகர்வோர் இடங்கள் மற்றும் வர்த்தக மின்சார பகிர்மானப் பலகைகளில் பெரும்பாலும் உபயோகப்படுத்தப்படும் ஒரு வகையாகும். இந்த வடிவமைப்பு கீழ்காணும் உறுப்புகளை உள்ளிட்டதாகும்: 1 செயற்படுத்தும் நெம்புகோல் - சுற்றமைப்பு பிரிகலனை கைகளால் திறக்கவும் மீள்விப்பு நிலைக்கு மறுபடி கொண்டு வருவதற்குமானது. இது சுற்றமைப்புப் பிரிகலனின் நிலையையும் குறிப்பிடுகிறது (இணைப்பு நிலை அல்லது இணைப்பு இல்லாத நிலை/திறப்பு நிலை). பெரும்பான்மையான பிரிகலன்கள் "இணைப்பு நிலை"யில் நெம்புகோல் இருக்கும் பொழுதும் அல்லது இறுகிப் பற்றியிருக்கும் நிலையிலும் கூட திறப்பதற்கு ஏதுவாக வடிவமைக்கப்படுகின்றன. இது சில சமயங்களில் "இலவசத் திறப்பு" அல்லது "நேர்மறை திறப்பு" இயக்கம் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. 2 செயற்படுத்தும் இயந்திர அமைப்பு - இது தொடுமுனைகளைச் சேர்ந்தோ அல்லது விலகியோ இருக்கச் செய்கிறது. 3 தொடுமுனைகள் - தொடும்பொழுது மின்னோட்டம் பாயவும் விலகும் பொழுது மின்னோட்டத்தைத் தடை செய்யவும் அனுமதிக்கின்றன. 4 மின்முனைகள் 5 ஈருலோகத்தகடு 6 அளவீட்டு திருகாணி - இது சாதனத்தை ஒருங்கிணைத்த பின் திருப்புதல் மின்னோட்டத்தை சரி செய்ய தயாரிப்பாளருக்கு உதவுகிறது. 7 வரிச்சுருள் 8 மின்வில் சுடர் பிரிப்பான்/அணைப்பான்