アンペアブレーカー

アンペアブレーカーとは、日本の電力会社と需要家との間で契約された電力、すなわち「契約アンペア値」を超える電流が流れた時に電気の供給を自動で止める装置のことである。 日本のいくつかの電力会社と需要家との間で「アンペア制」と呼ばれる電力需給契約がなされた場合に用いられる契約用電流制限器であり、リミッターやサービスブレーカー又は、契約ブレーカーと呼ばれることもある。電気回路を開閉するスイッチの機能もある。一般家庭では、玄関や廊下などに設置される分電盤内の左側に置かれることが多い。 日本では法により、電気（電力）は「財物とみなす」とされている。すなわちその使用権は商取引の対象となるものであり、電力は、電気事業者（電力会社）と需要家（電気購入者のこと。各家庭など）との間での契約（電力需給契約）に基づき、電力会社から需要家に原則として有償で引き渡される（販売される）。アンペアブレーカーは基本的に商取引、すなわち電力の販売量が需要家との契約量を超えないようにするために用いられるものである。 アンペアブレーカーは電力小売事業者（2016年3月までは当該地域を管轄する電力会社）の電気供給約款に基づいて、需要家と電力会社との間で需給契約を締結した後に当該地域を管轄する送配電事業者（同、当該電力会社）により、需要家の需要設備の直前に設置される。例えば関東地区で東京電力エナジーパートナー（同、東京電力）と需要家が「従量電灯B」で契約する場合、10Aから60Aまで7種類の契約があり、それぞれに東京電力パワーグリッド（同、東京電力）により「アンペア値」の違うアンペアブレーカーが設置され（下表参照）、設置後は増量や撤去など細工されないように封印される（特に電力量計の出線が接続される電源側、近年は廃止されつつある）。 他地域の電力会社と契約する場合でも、地元の送配電事業者が設置する。例えば関東地区で中部電力と需要家が「カテエネプラン」で契約する場合、地元の送配電事業者である東京電力パワーグリッドがアンペアブレーカーを設置する。逆に東海地区で東京電力エナジーパートナーと需要家が「スタンダードS」で契約する場合、中部電力がサービスブレーカー（中部電力における名称）を設置する。 日本では、電気事業法の下に複数の電力会社があり、それぞれが別の企業体である。そして電力は基本的に有形物の取引と同じ扱い（商品）である。従って電力会社の電気供給約款は各電力会社ごとに異なる。電気供給約款に「電流制限器のない」、関西電力・中国電力・四国電力・沖縄電力では、需給契約を締結しても、アンペアブレーカーは設置されず、需要家の主幹ブレーカー（漏電ブレーカーや安全ブレーカー）に直接、電力量計の出線が接続される。 これら4社の場合、需要家の主幹ブレーカー、すなわち保安用主幹ブレーカーの容量が直接、電力会社との契約量になる。つまりこれら4社のエリアに居る需要家は、それぞれの電力会社の電気供給約款にある指定容量の主幹ブレーカーを需要家側で設置して電気を購入する。従って同じ契約名称「従量電灯」でも、電気供給申し込みから給電開始まで実態はかなり異なり、不具合が生じた場合の対応なども異なる。 なお、設備負担範囲などについては、例えば建物までの引き込みは電力会社、以降、電力量計まで需要家、電力量計は電力会社、これ以降は再び需要家…といったように細かいので、詳しくは内線規程の付録まで、また各電力会社の電気供給約款などを参照されたい。 「アンペアブレーカー」と呼ばれることから、一般には、漏電遮断器や真空遮断器と同じ遮断器とみなされることがあるが、全く別物である。 漏電ブレーカーや安全ブレーカーは、電気設備技術基準（「電気設備に関する技術基準を定める省令」）に基づいて設置される「保安器」であり、漏電や地絡といった電気回路の故障が原因で引き起こされる感電事故や電気機器の損傷などを防止する目的で設置される遮断器である。従って需要家の電気設備については、需要家の責任において必要な個所に必ず設けなければならないものである。このことからその遮断特性などはそれぞれ保安上必要な基準以上のものとされている。 一方、アンペアブレーカーは電力会社と需要家の間で契約された最大電力、すなわち「契約アンペア値」を超える電気を需要家が使用した場合に自動で電気を止める目的のために設置される「契約用遮断器」であり、電力会社独自のものである。従ってアンペアブレーカーの遮断特性などは、各種必要な安全基準を満たしてはいるが、後述の様に特殊なものがあり、アンペアブレーカーは一般的な「電流制限器」(Current limiter) とも、厳密には異なるものである。 また、漏電ブレーカーや安全ブレーカーなどが需要家の所有・管理物であるのに対し、アンペアブレーカーは電力会社の所有・管理物であり、市販（一般販売）されておらず、不具合が生じた場合でも、需要家側でメーカーから直接取り寄せて、勝手に交換するといったことはできない。電力会社に連絡して交換してもらう形になる。 なお一般家庭などでは、アンペアブレーカーが動作して家全体が停電状態になっても、またその後に設けられている安全ブレーカなどが動作して、家全体あるいは部分が停電状態になっても、ともすれば「ブレーカーが落ちた（切れた）」東海地方では「ブレーカーが上がった（中部電力管内では上がるとOFFの為。ギャラリー画像を参照）」と表現し、同じこととして安易に扱いがち（切となったブレーカーを再び入にする）である。しかし、どのブレーカーが落ちたのかによってその原因は異なり、場合によっては感電など人身事故に至ることにもなりかねないため、明らかにいわゆる一時的な電気の使い過ぎなど、その原因がはっきりしており、それを取り除くことができる場合以外、安易にブレーカーを再度、入にせず、専門業者などに連絡し、原因を究明してもらう必要がある。 アンペアブレーカーはもともと保安目的のものではないことから、配線用遮断器(MCCB)などとは動作特性が全く異なるものがある。ある電力会社の30A単3用アンペアブレーカーであれば、 L1-Nのみ100V負荷がかかる - 30Aで遮断 (L1 30A+L2 0A) L1-N、L2-Nそれぞれ均等な負荷（各々100V負荷） - 各15Aで遮断 (L1 15A+L2 15A) L1-L2のみ（200V負荷） - 2.と同様15Aで遮断 (L1 15A+15A) L1-L2（200V負荷） - 5A負荷が常時ある場合、L2-Nに20Aで遮断 (L1 5A+L2 25A) つまり100V換算で30A（これを「合成動作定格電流」という）の場合、負荷合計3kVAで遮断する。200V負荷でも30A使えるわけではない。 30AのMCCBの場合、各相いずれかが30Aを超えないと遮断しない。200V負荷でも30A使えるが、3kVAではなく6kVA契約となる。逆に各相いずれかが30Aを超えると遮断するため、L1相かL2相に負荷が偏った場合は6kVA契約でも3kVA（100V 30A）で遮断する場合があるため、アンペアブレーカーによる契約の場合よりも負荷の配分に留意を要する。 アンペアブレーカーはアンペア値によってブレーカーの色が決められており、それぞれ基本料金も異なる。対応は以下の通り。アンペア値に対するブレーカーの色は各送配電事業者（2016年3月までは各電力会社）規定である。 料金は本体価格。いずれも「従量電灯B」で契約した場合。名称の記載がない場合は「アンペアブレーカー」である。 ※2016年3月までは東京電力 ※東京電力エナジーパートナーの土日お得プランおよびスタンダードSも60Aまでの契約では従量電灯Bと同様に設置される。 ※この他、従量電灯Aの5A契約もあり、ブレーカーの色は 青 である。 ※30Aまではスイッチノブに、40Aからはブレーカー本体に色がついている。 ※20Aのものはスイッチノブの色が 深緑 のものもある。 ※30Aまではスイッチノブを下げると「入」、40Aからはスイッチノブを上げると「入」となる。 ※1992年以前に製造のブレーカー本体の色は50Aが 緑 、60Aは 黒 。 以下基本料金のみ ※契約電流ごとの契約ブレーカーの色分けをしていない 高圧一括受電サービスに移行する場合（またはその逆）、その業者の指定品に交換される場合がある。やはり電気供給約款に記述がある場合に設置され、記述がない場合は撤去される。撤去する際に上下の配線を接続するだけの端子台に交換される場合もある。ブレーカーの色や形は地元の送配電事業者（電力会社、2016年3月までは一般電気事業者）のものとは異なる場合がある。これに対して、小売事業者を新電力や他地域の電力会社に変更した場合は送配電事業者の変更はないため、ブレーカーはそのままである。 東京電力の旧型ブレーカー（金属製のカバーがあるもの）のうち、ある時期までのものには10A品にI、15A品に$（1と5の組み合わせと思われる）、20A品にII、30A品にIIIの表記がある。スイッチノブの切側は無表示、入側に●表示がある。その後のものは10・15・20・30と数字表記に、スイッチノブは切・入に変更された。表示が切り替わったのは概ね1980年頃と思われる。両者とも、カバーの色は現行品の本体色と同様。 東京電力（当時）は2015年8月から、スマートメーターで契約アンペア値を設定する「計器SB設定」を開始した。これはアンペアブレーカーの代わりにスマートメーターに契約アンペア値を設定することにより、一定時間その値を超えた際にスマートメーターが自動で遮断するというものである。このサービスにより、需要家は小売事業者に連絡するだけで（アンペアブレーカー交換工事を待たずに）契約アンペア値を変更できるようになった。新規契約の際にこのサービスを利用する場合、分電盤はアンペアブレーカーのスペースのないものを用いる。アンペアブレーカーがある場合は前述の場合と同様に端子台に交換される。 スマートメーター展開に伴う契約アンペア容量設定の取扱いについて (PDF) 東京電力パワーグリッドは2016年7月から、60A契約までの新規契約者（工事を伴う場合。既設配線がある場合はこの限りではない）および既存契約者のうち増減量希望者に対しては原則として「計器SB設定」を利用してアンペアブレーカーを設置しないことにした。 スマートメーター展開に伴うサービスブレーカ(SB)の新規設置の廃止について (PDF) e-Gov 電気設備技術基準（電気設備に関する技術基準を定める省令） パナソニック電工 くらしのメモ（電気設備を正しく安全に使いましょう） 電流制限器を用いる契約がある事業者 北海道電力 電気供給約款 (PDF) 東北電力 電気供給約款 東京電力 電気供給約款 (PDF) 中部電力 電気供給約款 (PDF) 北陸電力 電気供給約款 (PDF) 九州電力 電気供給約款 (PDF) 電流制限器を用いる契約がない事業者 関西電力 電気供給約款 (PDF) 中国電力 電気供給約款 (PDF) 四国電力 電気供給約款 (PDF) 沖縄電力 電気供給約款 (PDF) TEPCO：電気・電力辞典 アンペアブレーカー 分電盤 TEPCO：電気のご利用Q&A｜知っておきたい電気設備 こんなことで困ったら 中部電力｜電気のマメ知識 - 分電盤の仕組み 電力会社向け品は市販品ではないため、各社とも詳細を掲載していない点に注意。一般市場向けとあっても市販しているものではなく、高圧一括受電サービス業者向けのものである 大崎電気工業株式会社 電流制限器 | 製品情報 | 大崎電気工業株式会社 東邦電気株式会社 ブレーカ（電流制限器）｜製品情報｜東邦電気株式会社 ブレーカ（電流制限器） | 東邦電気 マンション一括受電サービス用アンペアブレーカ（電流制限器） | 東邦電気 ブレーカスペース接続器具 | 東邦電気 中部精機株式会社 - 中部電力向け ブレーカー：中部精機株式会社 東北計器工業株式会社 - 東北電力向け 安全ブレーカー｜東北計器工業株式会社 東京電力の一例 大崎電気工業製、 単2用30A（緑）の アンペアブレーカー 封印は穴に針金を通すことにより行う 東京電力の一例 東邦電気製、 単3用30A（緑）の アンペアブレーカー 封印はなされていない（ネジを取り外せる） 単2用より大型 東京電力の一例 東邦電気製、 単3用40A（灰）の アンペアブレーカー 封印はなされていない 中部電力の一例 中部精機製、 単3用40A（青）の サービスブレーカー 封印はフタ（上部の橙色）をすることにより行う（現在は廃止） ネジがすべて－ネジである 東京電力の一例 左より、大崎電気工業製、 単2用10A（赤）、 大崎電気工業製、 単2用15A（桃）、 東邦電気製、 単2用20A（黄）の アンペアブレーカー 封印は穴に針金を通すことにより行う ネジがすべて－ネジである 東京電力の単2用10A（大崎製）の内部 素子は1P（1極）で、接地側極は端子台で素通しする 中部電力の一例 左より、10A（赤）・15A（茶）・20A（黄）のサービスブレーカー いずれも中部精機製、単2用 素子は1P（1極）で、接地側極は別途端子台で素通しする 引き紐と玉がついており、引き紐を引くと投入できる 封印はフタをすることにより行う（現在は廃止） ネジがすべて－ネジである 中部電力の一例 上段左より、20A（黄）・30A（緑）、 下段左より、40A（青）・50A（紫）・60A（灰）のサービスブレーカー いずれも中部精機製、単3用 20Aと30Aのものには引き紐と玉がついており、引き紐を引くと投入できる 封印はフタをすることにより行う（現在は廃止） ネジがすべて－ネジである 九州電力の一例 左より、キューキ（現 九電テクノシステムズ）製、 単3用40A（茶）、 九州電機製造（現 九電テクノシステムズ）製、 単3用60A（白）の リミッター 高圧一括受電サービス業者向けの一例 東邦電気製、単3用40A（灰）のブレーカー 東京電力向けとは仕様が異なる。入・切とも無表示 封印はなされていない （参考）東邦電気製のブレーカスペース接続器具 上下の線を接続する端子台であり、ブレーカーとしての機能もスイッチとしての機能もない ^ 刑法第245条 ^ 6kVAに相当する60A契約の場合はL1相とL2相の合計が60Aまで使える ^ 消費税との合計の電気料金は円未満は切り捨て ^ 東邦電気「ブレーカスペース接続器具」など 分電盤 配線用遮断器