Greek Legal Document

Category: 121

Content:
10. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. 33606 της 10 Μαρτ./1 Απρ. 1972 (ΦΕΚ Β΄ 254) Περί καθορισμού των κτηριολογικών στοιχείων των διδακτηρίων, των ιδιωτικών μέσων και κατωτέρων Επαγγελματικών Σχολών. Έχοντες υπ’ όψιν: 1)Τας διατάξεις του άρθρ. 39 του Ν.Δ. 580/1970. 2)Τας διατάξεις του άρθρ. 6 του Β.Δ. 671/1961. 3)Την υπ’ αριθ. 79/28.2.72 πράξιν του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, αποφασίζομεν: Τα κτηριολογικά στοιχεία των διδακτηρίων των Ιδιωτικών μέσων και κατωτέρων Επαγγελματικών Σχολών καθορίζονται ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. ΑΙΘΟΥΣΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ -ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Αίθουσαι διδασκαλίας Άρθρ.1.-«1.Η ελαχίστη επιτρεπομένη επιφάνεια ανά εγγραφέντα μαθητήν ορίζεται εις το 1 τ.μ. Ελάχιστον επιτρεπόμενον εμβαδόν αιθούσης 20 τ.μ.». «2.Το κατώτατον ύψος εκάστης αιθούσης διδασκαλίας καθορίζεται εις 2.80 μ. δια τους ορόφους τους ύπερθεν του δευτέρου, διατηρουμένου του 2,90 μ. δια το ισόγειον». 3.Λόγος της μεγαλυτέρας διαστάσεως της αιθούσης προς την μικροτέραν ουχί μεγαλύτερος του 2. (4.Πλάτος αιθούσης ουχί μεγαλύτερον των 7,5 μ. και μήκος ουχί μεγαλύτερον των 10 μ.) 5.Ελαχίστη απόστασις των θρανίων από του πίνακος 1,8 μ. 6.Απόστασις μεταξύ των στίχων των θρανίων ως και απόστασις αυτών από τους πλευρικούς τοίχους τουλάχιστον 0,50 μ. 7.Η τελευταία σειρά θρανίων έχει ερεισίνωτον. «8.Ελάχιστον πλάτος θύρας αιθούσης διδασκαλίας ορίζεται το 0,80». 9.Ο φυσικός φωτισμός της αιθούσης επιτυγχάνεται εξ αριστερών ή αμφιπλεύρως ή εξ αριστερών και όπισθεν αποκλειομένου φωτισμού εκ των έμπροσθεν. Ελάχιστη φωτιστική επιφάνεια 20% της επιφανείας του δαπέδου της αιθούσης. 10.Ο εξαερισμός επιτυγχάνεται εκ του ελευθέρου αέρος δια καταλλήλου διατάξεως φεγγιτών ή δια συστήματος μηχανικών εξαεριστήρων αθορύβων ή και κλιματισμού. 11.Επιβάλλεται τεχνητός φωτισμός επαρκούς εντάσεως τουλάχιστον 150 LUX εις το επίπεδον εργασίας δια τας περιπτώσεις νυκτερινών Σχολών και δια τας ημερησίας Σχολάς εις περιπτώσεις ηλαττωμένης ηλιοφανείας. «12.Απαγορεύονται υπόγειαι αίθουσαι διδασκαλίας ή αίθουσα εργαστηρίων». Αι παρ. 1, 2, 8 και 12 αντικατεστάθησαν ως άνω και η παρ. 4 διεγράφη δια των παρ. 1 έως 5 της υπ’ αριθ. Φ.430.6/11/85162 της 24 Σεπτ./7 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Β΄ 987) αποφ. Υπ. Παιδείας. Έναρξις ισχύος από του Σχολ. έτους 1974 – 1975. Βοηθητικοί χώροι Άρθρ.10.-1.Τα θρανία ή τραπεζοκαθίσματα των Σχολείων είναι μονόεδρα ή δίεδρα, των προβλεπομένων διαστάσεων υπό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2.Εις εκάστην αίθουσαν διδασκαλίας υπάρχει τράπεζα μετά καθίσματος δια τον διδάσκοντα. 3.Εις εκάστην αίθουσαν διδασκαλίας υπάρχει τουλάχιστον εις πίναξ επιτοίχιος του οποίου η κάτω πλευρά απέχει από του δαπέδου ή του βάθρου 0,65 – 0,75 μ. το δε ύψος αυτού δεν είναι μικρότερον του 1,40 μ. και το μήκος τουλάχιστον 2 μέτρα. Το χρώμα των πινάκων είναι άστιλπνον πράσινον ή κυανούν ή μέλαν. Προσανατολισμός του διδακτηρίου Άρθρ.11.-Η διάταξις του διδακτηρίου εν τω οικοπέδω είναι τοιαύτη ώστε δια του όγκου του κτιρίου να επιτυγχάνεται η προστασία του αυλείου χώρου από τους βορείους ανέμους. Αι αίθουσαι διδασκαλίας τοποθετούνται κατά προτίμησιν προς μεσημβρίαν και υπάρχει προστέγασμα προστατευτικόν από των ηλιακών ακτίνων. Εφαρμογή των όρων επί νέων διδακτηρίων και προσθηκών Άρθρ.12.-1.Εις περίπτωσιν ανεγέρσεως νέων διδακτηρίων δι’ ιδιωτικάς επαγγελματικάς Σχολάς ή προσθηκών εις υφιστάμενα κτίρια ήδη λειτουργουσών εις αυτά Σχολών, η σχετική μελέτη υποβάλλεται εις την Διεύθυνσιν Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς έγκρισιν, μεθ’ ην μερίμνη του ενδιαφερομένου υποβάλλεται εις το Πολεοδομικόν Γραφείον δια την χορήγησιν της κατά νόμον αδείας οικοδομής. Η ανωτέρω έγκρισις χορηγείται εφ’ όσον πληρούνται οι όροι της παρούσης αποφάσεως. 2.Εις περίπτωσιν χορηγήσεως αδείας λειτουργίας Σχολής εις υφιστάμενον κτίριον δέον όπως τούτο πληροί τους όρους της παρούσης αποφάσεως. 3.Διδακτήριον εις το οποίον πρόκειται να λειτουργήση μεταφερομένη εξ άλλου διδακτηρίου, ήδη λειτουργούσα Σχολή χαρακτηρίζεται ως διδακτήριον Σχολής μελλούσης το πρώτον να λειτουργήση και εφαρμόζονται δια τούτο πλήρως αι ισχύουσαι διατάξεις της παρούσης αποφάσεως. Το αυτό ισχύει και δια διδακτήριον εις το οποίον λειτουργεί Σχολή προκειμένης μεταβιβάσεως της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας εις άλλον ιδιοκτήτην. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Μεταβατικαί και τελικαί διατάξεις Μεταβατικαί διατάξεις Άρθρ.13.-1.Δια τας κατά την δημοσίευσιν της παρούσης λειτουργούσας ιδιωτικάς επαγγελματικάς σχολάς αι διατάξεις της παρούσης αποφάσεως εφαρμόζονται ως ακολούθως: α)Οι κατωτέρω αναφερόμενοι όροι εφαρμόζονται από της ενάρξεως του σχολικού έτους (1972 – 73). ι.Εις την επιφάνειαν ανά μαθητήν δια τας αιθούσας διδασκαλίας. ιι.Εις τα μέτρα ασφαλείας των διδακτηρίων και εργαστηρίων. ιιι.Εις τα μέτρα δια τας πρώτας βοηθείας. ιυ.Εις την μη χρησιμοποίησιν υπογείων χώρων δια αιθούσας διδασκαλίας και εργαστηρίων. β)Άπαντες οι λοιποί όροι της παρούσης αποφάσεως θα ισχύσουν υποχρεωτικώς από του σχολικού έτους 1974 – 75. Δια της παρ. 14 της υπ’ αριθ. Φ.430.6/11/85162 της 24 Σεπτ./7 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Β΄ 987) αποφ. Υπ. Παιδείας ωρίσθη ότι αι διατάξεις της ανωτέρω παρ. 1 εφαρμόζονται από του Σχολ. έτους 1974 – 75. 2-3.(Κατηργήθησαν δια της παρ. 14 της υπ’ αριθ. Φ.430/6/11/85162 της 24 Σεπτ./7 Οκτ. 1974 ΦΕΚ Β΄987, αποφ. Υπ. Παιδείας. Έναρξις ισχύος από του Σχολ. έτους 1974 – 1975). 4.Δια τας (υφισταμένας ή ) μελλούσας να λειτουργήσουν Σχολάς η επιτροπή καταλληλότητος αναγράφει εν τω πρακτικώ καταλληλότητος τας διαστάσεις επιφανειών των χώρων (αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων κλπ.) και τον αριθμόν των μαθητών οι οποίοι δύνανται να στεγασθούν εις  έκαστον  εκ   των   χώρων   τούτων.   Οι    ανωτέρω (Αντί της σελ. 576,203(α) Σελ. 576,203(β) Τεύχος 549 – Σελ. 99 Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές 32.Ζ.η.10 αριθμοί περιλαμβάνονται εις την εκδιδομένην απόφασιν περί χορηγήσεως αδείας λειτουργίας. Αι ανωτέρω εντός ( ) λέξεις απηλείφθησαν δια της παρ. 14 της υπ’ αριθ. Φ.430.6/11/85162 της 24 Σεπτ./7 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Β΄987) αποφ. Υπ. Παιδείας. Έναρξις ισχύος από του Σχολ. έτους 1974 – 1975. 5.(Κατηργήθη δια της παρ. 14 της υπ’αριθ. Φ. 430.6/11 85162 της 24 Σεπτ./7 Οκτ. 1974, ΦΕΚ Β΄ 987, αποφ. Υπ. Παιδείας. Έναρξις ισχύος από του Σχολ. έτους 1974-1975). Τελική Διάταξις Άρθρ.14.-Η ισχύς της παρούσης, εξαιρέσει των περιπτώσεων εις ας ειδικώς ορίζεται άλλως, άρχεται από της ενάρξεως του σχολικού έτους 1972 – 73. Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Άρθρ.2.-1.Διάδρομοι: «Ελάχιστον πλάτος διαδρόμων ορίζεται το 1,20 μ. Εάν υπάρχουν εκατέρωθεν αίθουσαι διδασκαλίας το ελάχιστον πλάτος ορίζεται εις 1,80». Κλίμακες «2.Το βήμα (πάτημα) απασών των βαθμίδων της κυρίας κλίμακος δεν πρέπει να υπολείπεται των 0,27 μ. μετρούμενον κατά τον άξονα της κλίμακος. Ο άξων της κλίμακος δέον να απέχη τουλάχιστον 0,50 μ. από του σημείου ένθα το πλάτος της βαθμίδος είναι ίσον προς 0,15 μ. ένθα και οφείλει να τοποθετηθεί χειρολιστήρ επί κιγκλιδώματος. Μέγιστον ύψος βαθμίδος 0,15 – 0,35 μ. Αι κλίμακες απαγορεύεται να είναι ξύλιναι ή σιδηραί.  Αι κλίμακες έχουν στηθαία ή κιγκλιδώματα ασφαλείας ύψους ουχί μικροτέρου των 0,85 μ. Το ύψος των στηθαίων ή κιγκλιδωμάτων των ανοικτών διαδρόμων και εξωστών δεν δύναται να είναι μικρότερον των 1,15 μ. Ο φωτισμός και αερισμός των διαδρόμων και των κλιμάκων δέον να είναι επαρκής». 3.Χώροι Διοικήσεως: Εκάστη Σχολή διαθέτει τους κάτωθι χώρους διοικήσεως. α)Γραφείον Διευθυντού. β)Γραφείον Διδακτικού προσωπικού αντιστοιχούν εις 2 τ.μ. τουλάχιστον ανά διδάσκοντα. γ)Γραφείον Γραμματείας. Αποχωρητήρια «4.Ελάχιστος αριθμός αποχωρητηρίων έν ανά 50 άρρενας επί πλέον μία λεκάνη ουρητηρίων ανά 40 άρρενας μαθητάς και έν αποχωρητήριον ανά 30 θήλεις. Αι λεκάναι αποχωρητηρίων δύναται να είναι αδιαφόρως Τουρκικού ή Δυτικού Τύπου. Εις τον χώρον των αποχωρητηρίων επιβάλλεται όπως υπάρχουν νιπτήρες πλύσεως των χειρών. Εις τα αποχωρητήρια δέον να λειτουργή πλήρης εγκατάστασις  αποχετεύσεως,  εξαερισμού,    και (Αντί της σελ. 576,19) Σελ. 576,19(α) Τεύχος 549 – σελ. 95 Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές 32.Ζ.η.10 υραυλικού καθαρισμού. Αι επιφάνειαι των θαλάμων των αποχωρητηρίων κατασκευάζονται εξ υλικού επιδεκτικού συχνής πλύσεως, καθαρισμού και απολυμάνσεως. Αι θύραι των αποχωρητηρίων επιβάλλεται όπως ανοίγουν προς τα έσω». 5.Αίθουσαι διδασκαλίας Φυσικής και Χημείας: Δια τας Σχολάς εχούσας Τμήματα Ειδικοτήτων, το πρόγραμμα των οποίων περιλαμβάνει την διδασκαλίαν Φυσικής ή Χημείας, επιβάλλεται η ύπαρξις αιθούσης ή αιθουσών διδασκαλίας Φυσικής – Χημείας, αμφιθεατρικών ή επιπέδων. Η ελαχίστη αντιστοιχούσα επιφάνεια ανά μαθητήν λογίζεται 1,80 τ. μ. 6.Αίθουσα πολλαπλής χρήσεως: «Η αίθουσα πολλαπλής χρήσεως δια τας εσπερινάς Σχολάς δεν είναι απαραίτητος. Δια τας ημερησίας Σχολάς των οποίων ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 400, δέον όπως διατίθεται αίθουσα πολλαπλής χρήσεως, δυναμένη να χρησιμοποιηθή και δια το μάθημα της Γυμναστικής, δια προβολάς, συγκεντρώσεις, διαλέξεις και λοιπάς εκδηλώσεις της Σχολής. Η ελαχίστη επιφάνεια της ανωτέρω αιθούσης είναι 150 τ.μ. και το ύψος 3 μ.». Αι παρ. 1, 2, 4 και 6 αντικατεστάθησαν ως άνω δια των παρ. 6 έως 9 αντιστοίχως της υπ’ αριθ. Φ.430.6/11/85162 της 24 Σεπτ./7 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Β΄ 987) απόφ. Υπ. Παιδείας. Έναρξις ισχύος από του Σχολ. έτους 1974 – 1975. 7.Χώροι διαλειμμάτων: «Επιβάλλεται εις τας Σχολάς η ύπαρξις αυλείου χώρου ελαχίστης επιφανείας κατά μαθητήν 1 τ.μ., συνυπολογιζομένης και της αιθούσης πολλαπλής χρήσεως, του αριθμού μαθητών αναφερομένου εις το μέγιστον πλήθος καθ’ ωρισμένην περίοδον λειτουργίας του 24ώρου. Το ανωτέρω εντός « » εδάφιον της παρ. 7 αντικατεστάθη ως άνω δια της παρ. 10 της υπ’ αριθ. Φ.430.6/11/85162 της 24 Σεπτ./7 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Β΄ 987) αποφ. Υπ. Παιδείας. Έναρξις ισχύος από του Σχολ. έτους 1974 – 1975. Εν συνεχεία δια της ιδίας παρ. 10 ωρίσθη ότι κατά τα λοιπά ισχύει η αρχική απόφασις, προστιθεμένου ότι εις εκάστην περίπτωσιν δέον όπως ελέγχεται η στατική επάρκεια του δώματος, εφ’ όσον τούτο χρησιμοποιείται ως αύλειος χώρος. Εις τον αύλειον χώρον προσμετρείται η αίθουσα πολλαπλής χρήσεως, εφ’ όσον αύτη δύναται να επικοινωνή πλήρως δι’ επαρκών ανοιγμάτων μετά του λοιπού αυλείου χώρου. Σελ. 576,20(α) Τεύχος 549 – Σελ. 96 Επίσης προσμετρώνται οι ανοικτοί εξώσται και τα δώματα εφ’ όσον πληρούνται οι όροι ασφαλείας και υπάρχουν εις τα δώματα χώροι υγιεινής ανάλογοι του αριθμού των αυλιζομένων μαθητών. Επιτρέπεται όπως ως χώροι διαλειμμάτων χρησιμοποιώνται υπόστεγα κατασκευαζόμενα εις όροφον, εφ’ όσον εξασφαλίζεται πλήρης αερισμός και προστασία από των βορείων ανέμων. Η κατανομή των χώρων διαλειμμάτων επιβάλλεται να είναι τοιαύτη, ώστε οι χρησιμοποιούντες τούτους μαθηταί, να μη μετακινώνται καθ’ ύψους πλέον των τριών ορόφων. Σχεδιαστήριον Άρθρ.3.-«1.Αι Σχολαί αι οποίαι περιλαμβάνουν τμήματα Σχεδιαστών, Δομικών, Τοπογράφων και συναφών ειδικοτήτων, εις τας οποίας διδάσκεται το μάθημα της Σχεδιάσεως, υποχρεούνται όπως διαθέτουν ειδικήν αίθουσαν Σχεδιαστηρίου με ατομικά τραπέζια σχεδίου 50Χ70 εκ. τουλάχιστον. Το εμβαδόν της αιθούσης θα αντιστοιχή εις το 1,80 τ.μ. ανά μαθητήν. Ο φωτισμός, τεχνητός και φυσικός επιβάλλεται να είναι επαρκής και ομοιόμορφος εις τας θέσεις εργασίας». 32.Ζ.η.10 Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές Εργαστήρια «2.Το ελάχιστον εμβαδόν εργαστηρίου ανά εγεγραμμένον μαθητήν προδιορίζεται προς 2 τ.μ. Κατ’ εξαίρεσιν προς 4 μ2 δια τα εργαστήρια εργαλειομηχανών αυτοκινήτων, ξυλουργών και μηχανικών αεροπλάνων. Εις τα εργαστήρια Χημικών δεν προσμετρείται εις τα 2 τ.μ. ανά μαθητήν, ο χώρος αιθούσης ζυγών και παρασκευαστηρίων. Ελάχιστον ύψος των πρώτων εργαστηρίων δέον όπως είναι το 3,20 μ. των δε δευτέρων και της Χημείας 3,50μ. Τα εργαστήρια των Σχολών δύνανται να λειτουργούν εις έτερα κτίρια ευρισκόμενα εις απόστασιν μέχρι 2.000 μ. από του κυρίως διδακτηρίου». Αι παρ. 1 και 2 αντικατεστάθησαν ως άνω δια των παρ. 11 και 12 της υπ’ αριθ. Φ.430.6/11/ 85162 της 24 Σεπτ./7 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Β΄987) αποφ. Υπ. Παιδείας. Έναρξις ισχύος από του Σχολ. έτους 1974 – 1975. 3.Ηλεκτολογικόν Εργαστήριον: α)Ηλεκτρικών περιελίξεων:3 τ.μ. ανά μαθητήν. β)Ηλεκτρικών Μηχανών:4 τ.μ. ανά μαθητήν. γ)Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων:3 τ.μ. ανά μαθητήν. δ)Ηλεκτρικών Μετρήσεων:2,5 τ.μ. ανά μαθητήν. 4.Εργαστήριον Αυτοκινήτων:12 τ.μ. ανά μαθητήν. 5.Εργαστήριον Υδραυλικών Εγκαταστάσεων:5 τ.μ. ανά μαθητήν. 6.Εργαστήριον Ξυλουργικόν:10 τ.μ. ανά μαθητήν. 7.Εργαστήριον Ψυκτικών Εγκαταστάσεων:6 τ.μ. ανά μαθητήν. 8.Εργαστήριον Δομικών Εφαρμογών: Υπόστεγον:8 τ.μ. ανά μαθητήν. 9.Εργαστήρια Σχολής Χημικών:Χημικόν Εργαστήριον:2,5 τ.μ. ανά μαθητήν. Το Χημικόν Εργαστήριον περιλαμβάνει εκτός της κυρίας αιθούσης, παρασκευαστήριον και μικράν αίθουσαν ζυγών. 10.Ηλεκτρονικόν Εργαστήριον:4 τ.μ. ανά μαθητήν. 11.Εργαστήριον Τηλεοράσεως:4 τ.μ. ανά μαθητήν. 12.Εργαστήριον Ραδιοτηλεγραφητών:3 τ.μ. ανά μαθητήν. 13.Εργαστήριον Ναυτιλιακών οργάνων:3 τ.μ. ανά μαθητήν. 14.Εργαστήριον Μηχανών Πλοίου Σχολών Μηχανικών Εμπορίου Ναυτικού:12 τ.μ. ανά μαθητήν. 15.Ακτινολογικόν Εργαστήριον:2 τ.μ. ανά μαθητήν. 16.Εργαστήριον Οδοντοτεχνιτών:2,5 τ.μ. ανά μαθητήν. 17.Εργαστήριον Μεταλλειολόγων: α)Μηχανουργείον:6 τ.μ. ανά μαθητήν. β)Ορυκτολογικόν Εργαστήριον:1,5 τ.μ. ανά μαθητήν. γ)Εργαστήριον Χημείας:2,5 τ.μ. ανά μαθητήν. 18.Εργαστήριον Ναυπηγικής:12 τ.μ. ανά μαθητήν. 19.Εργαστήρια Σχολής Κομμωτικής: α)Αίθουσα ασκήσεων επί μοντέλων:1,5 τ.μ. ανά μαθητήν. β)Αίθουσα εφαρμογής:2 τ.μ. ανά μαθητήν. Επιβάλλεται η ύπαρξις ιδιαιτέρου παρασκευαστηρίου βαφών. 20.Εργαστήριον Αισθητικής:2,5 τ.μ. ανά μαθητήν. 21.Εργαστήριον Διακοσμητικής: α)Εργαστήριον εφαρμογής τυπώσεων υφασμάτων και εργαστήριον αερογράφων:5 τ.μ. ανά μαθητήν. β)Βαφείον:5 τ.μ. ανά μαθητήν. γ)Εργαστήριον εφαρμογών:4 τ.μ. ανά μαθητήν. δ)Εργαστήριον Φωτοτυπιών:30 τ.μ. ανά μαθητήν. ε)Εργαστήριον πλαστικής:3 τ.μ. ανά μαθητήν. ς)Εργαστήριον Κεραμικής:3 τ.μ. ανά μαθητήν. ζ)Επιβάλλεται ωσαύτως η ύπαρξις δύο φούρνων συνολικής επιφανείας 30 τ.μ. Αι Σχολαί αι οποίαι έχουν τμήματα: α)Αθυρμάτων επιβάλλεται να έχουν εργαστήρια: ι.Εφαρμογών:5 τ.μ. ανά μαθητήν. ιι.Ξυλίνων παιγνιδίων:5 τ.μ. ανά μαθητήν. ιιι.Πλαστικών παιγνιδίων:5 τ.μ. ανά μαθητήν. ιυ.Μεταλλικών παιγνιδίων:5 τ.μ. ανά μαθητήν. β)Αμφιέσεως επιβάλλεται να έχουν εργαστήριον εφαρμογών Ραπτικής διαστάσεων:3 τ.μ. ανά μαθητήν. Δοκιμαστήρια εφαρμογών ραπτικής διαστάσεων 1 τ.μ. ανά μαθητήν και σιδερωτήρια διαστάσεων 1 τ.μ. ανά μαθητήν. Ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας των Σχολών Διακοσμητικής λόγω της πολυώρου εκπαιδεύσεως των μαθητών εις τα εργαστήρια δύναται να μειούται εις το ήμισυ των κανονικώς απαιτουμένων. 22.Εργαστήριον Σχολής Κοπτικής, και Ραπτικής διαστάσεων 3 τ.μ. ανά μαθητήν. Τούτο περιλαμβάνει δοκιμαστήρια και σιδηρωτήρια ως ανωτέρω εις παρ. 21. 23.Εργαστήρια Σχολής Προγραμματιστών. α)Εργαστήριον διατρητικών Μηχανών:2 τ.μ. ανά μαθητήν. β)Αίθουσα ηλεκτρονικού υπολογισμού:40 τ.μ. τουλάχιστον εν συνόλω. 24.Αίθουσα ασκήσεως στενοδακτυλογράφων:2 τ.μ. ανά μαθητήν. 25.Εργαστήριον Τοπογράφων Γεωμετρών:3 τ.μ. ανά μαθητήν. (Αντί της σελ. 576,201 Σελ.,201(α) Τεύχςο 549 – Σελ. 97 Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές 32.Ζ.η.10 26.Εργαστήριον Μηχανικών Αεροσκαφών:12 τ.μ. ανά μαθητήν. 27.Εργαστήρια Σχολής Βοηθών Μικροβιολόγων: Μικροβιολογικόν Χημικόν Εργαστήριον:2,5 τ.μ. ανά μαθητήν. Το εργαστήριον πρέπει να περιλαμβάνη και παρασκευαστήριον. 28.Τα υπ’ αριθ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 17(α), 18 και 26 εργαστήρια επιβάλλεται να έχουν ελάχιστον ύψος 3,60 μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Γενικοί Όροι Κοινόχρηστοι χώροι Άρθρ.4.-Εις ας περιπτώσεις αναφέρεται αριθμός μαθητών προκειμένου περί κοινοχρήστων χώρων λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέγιστος αριθμός των εγγεγραμμένων εις την Σχολήν μαθητών δια να φοιτήσουν κατά μίαν περίοδον της ημέρας. Στατική επάρκεια κτιρίων. Άρθρ.5.-1.Δια την στατικήν επάρκειαν των διδακτηρίων λαμβάνονται υπ’ όψιν αι υπό των κανονισμών προβλεπόμεναι φορτίσεις. 2.Προκειμένου να χορηγηθή άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας Σχολής εις υφιστάμενον κτίριον προσκομίζεται δήλωσις, στατικής επαρκείας του κτιρίου και των επί μέρους χώρων αυτού, συντασσομένη υπό δύο Πολιτικών Μηχανικών. 3.Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησις των χώρων της Σχολής δι’ έτερον σκοπόν πλην του προβλεπομένου υπό της αδείας λειτουργίας, άνευ εγκρίσεως της αρμοδίας επιτροπής. Εργαστήρια Άρθρ.6.-1.Τα εργαστήρια και αι αίθουσαι ασκήσεων (σχεδιαστήρια κλπ.) εκάστης Σχολής, τηρουμένων όλων των όρων της παρούσης αποφάσεως επιβάλλεται να έχουν τοσαύτην συνολικήν έκτασιν έκαστον, ώστε να είναι δυνατή η εις αυτά άσκησις κατά το πρόγραμμα όλων των εγγεγραμμένων μαθητών, οι οποίοι θα εκπαιδευθούν εις τα εργαστήρια ταύτα. Η παρ. 1 ετροποποιήθη κατά τα προαναφερθέντα εις το άρθρ. 3 της παρούσης, δια της παρ. 13 της υπ’ αριθ. Φ.430.6/11/85162 της 24 Σεπτ./7 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Β΄987) αποφ. Υπ. Παιδείας. Έναρξις ισχύος από του Σχολικού έτους 1974 – 1975. 2.Τα θορυβώδη εργαστήρια τοποθετούνται εις τας πλέον απομεμακρυσμένας θέσεις από των αιθουσών διδασκαλίας. Εν πάση περιπτώσει λαμβάνωνται τα κατάλληλα μέτρα ίνα μη οι εκ των εργασηρίων θόρυβοι παρενοχλούν την εργασίαν εντός των υπολοίπων χώρων. Σελ. 576,202(α) Τεύχος 549 – Σελ. 98 3.Επιβάλλεται η ύπαρξις ατομικών ερμαρίων ώστε το σύνολον του αριθμού των ασκουμένων μαθητών εις τα εργαστήρια να έχη τη δυνατότητα να αποθηκεύη τα ενδύματα εργασίας. Ύδρευσις Άρθρ.7.-1.Πόσιμον ύδωρ:Εις τους αυλείους χώρους επιβάλλεται η ύπαρξις εγαταστάσεως ποσίμου ύδατος πληρούσα τους όρους της υγιεινής. Οι χρησιμοποιούμενοι υπό των μαθητών κρουνοί ποσίμου ύδατος δέον να είναι κατά προτίμησιν πίδακες και ποσοτικώς ανάλογοι προς τον αριθμόν των μαθητών, ήτοι εις τουλάχιστον ανά 40 μαθητάς. 2.Ύδωρ προς καθαριότητα: Πλησίον των εργαστηρίων επιβάλλεται η ύπαρξις υδραυλικής εγκαταστάσεως και καταλλήλου διατάξεως επαρκούς αριθμού νιπτήρων μετά κρουνών ρέοντος ύδατος δια την ατομικήν καθαριότητα των ασκουμένων εις τα εργαστήρια μαθητών. Ο αριθμός των νιπτήρων να αναλογή τουλάχιστον εις ανά δέκα ασκουμένους μαθητάς. Ασφάλεια των διδακτηρίων και εργαστηρίων Άρθρ.8.-1.Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως αιθουσών διδασκαλίας ή εργαστηρίων υπό ημερησίων, εσπερινών και βραδυνών τμημάτων δέον να μεσολαβή ενδιάμεσος χρόνος τουλάχιστον μιάς ώρας προς καθαρισμόν και αερισμόν του διδακτηρίου. 2.Τα κιγκλιδώματα και στηθαία των δωμάτων, εφ’ όσον χρησιμοποιούνται ως χώροι διαλειμμάτων έχουν ελάχιστα ύψους 1.30 μ. τα δε δώματα προστατεύονται από των βορείων ανέμων και περιλαμβάνουν τα ανάλογα αποχωρητήρια. 3.Απαγορεύεται η παραμονή των μαθητών προ της ενάρξεως των μαθημάτων και κατά τον χρόνον των διαλειμμάτων εις άλλους χώρους (αίθουσαι, οδοί, πεζοδρόμια, πλατείαι κλπ.) πλην των αυλείων χώρων του διδακτηρίου. 4.Δια την πυρασφάλειαν του σχολείου τοποθετούνται εις καταλλήλους θέσεις πυροσβεστήρες επαρκούς αριθμού, συμφώνως προς τας ισχυούσας διατάξεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 5.Δια την ασφάλειαν των μαθητών εις τα εργαστήρια τηρούνται τα προβλεπόμενα υπό των ειδικών κανονισμών και διατάξεων ασφαλείας των αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών μέτρα, τα ισχύοντα δια τας αντιστοίχους εγκαταστάσεις των εργοστασίων, εργοταξίων, χημικών και μικροβιολογικών εργαστηρίων κλπ. 32.Ζ.η.10 Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές Πρώται Βοήθειαι Άρθρ.9.-1.Εις εκπαιδευτήρια συνολικού αριθμού εγγεγραμμένων μαθητών 500 – 1500 διατίθεται αδελφή Νοσοκόμος και χώρος Ιατρείου μετά φαρμακείου περιέχοντος το απαραίτητον φαρμακευτικόν υλικόν δια την παροχήν πρώτων βοηθειών. 2.Εις εκπαιδευτήρια συνολικού αριθμού εγγεγραμμένων μαθητών άνω των 1500 διατίθεται δια τον ως άνω σκοπόν και Ιατρός. Ο Ιατρός και η Νοσοκόμος ευρίσκονται εις το ιατρείον της Σχολής κατά τας ώρας λειτουργίας ταύτης. 3.Εις εκπαιδευτήρια αριθμού εγγεγραμμένων μαθητών κάτω των 500 διατίθεται φαρμακείον μετά φαρμάκων και επιδεσμικού υλικού δια την παροχήν Πρώτων Βοηθειών. 4.Εις κατάλληλον θέσιν εκάστου εργαστηρίου υπάρχει ανηρτημένον κυτίον πρώτων βοηθειών. Έπιπλα αιθουσών διδασκαλίας