检查系统是否存在故障连接、绝缘故障或损坏设备 注意变频器的功能性剩余电流 (TI 800_000000003) A型或AC型剩余电流保护装置不得用作保护装置。必要时改用全电流敏感的B(+) RCD（例如Doepke DFS 4B SK）(TI 800_000000003)。请遵守相关的法规和标准 在IT网络中，功能性变频器的跳线或DIP开关必须插入/切换到IT。这部分禁用了集成线路滤波器并降低了剩余电流，导致EMC干扰可能以未经过滤的形式进入网络。请严格遵守变频器的操作说明书。