问题描述：
直流断路器如何接线？
所属产品线：
C65N/H/L-DC
解决方法：
C65-DC如果上进线就看正面电气图上端口标注的“+”“-”，电源“正极”接上口的“+”，电源“负极”接上口“-”，断路器不会改变电源极性所以出线和进线极性相同。如果是下进线就看正面电气图下端口标注“+”“-”，电源“正极”接下口的“+”，电源“负极”接下口“-”，出线的极性也和进线相同。
NSX-DC没有强制的极性要求。
NW-DC产品要看C,D,E的类型，一般N,H型和直流的接地系统确定之后，C,D,E就确定好了，这样断路器后面的端子都已经短接好了“+”“-”的标识都已经标好了按标定的方式接就可以。