管式换热器与板式换热器的区别？ 管式换热器结构全面优化整合，使结构更合理，性能更稳定。与套穿其内铜管管束一起弯制成层叠螺旋形状的套管主体，并以钢制的固定支架与套管式主体焊接巩固成型，套管两端各自导出制冷剂和冷却水连接套路。 管式换热器是为中小型冷水（热泵）机组设计制造的专用产品。广泛应用于水环热泵机组，水源冷水（热泵）机组，空气源冷水（热泵）机组，地源冷水（热泵）机组等制冷设备。 板式换热器属于高效换热设备。在实际应用中有两种，一种是旋压法制造的伞板式换热器，另一种是冲压法制造的平板换热器，其结构特点如下：板式换热器拆卸、清洗、检修方便，且体积较小、占地面积少。 沈氏自主研发的创新型壳管换热器，更加优化了传统管式换热器的性能。 采用7mm高效换热管，采用螺旋折流板，水侧换热优于传统折流板，采用沈氏专利分配器，制冷分配效果好，换热效率高。 氟侧封头采用激光焊，承压高，无传统密封垫的泄漏风险、换热管为整体成型，无拼接，无焊点与水接触、抗冻性能强、可靠性强； 氟侧封头专利优化设计，节约材料成本、小传热管用小壳体，紧凑度高，用料省体积小。