PROFIBUS – DP用于现场层的高速数据传送。主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息。总线循环时刻有必要要比主站（PLC）程序循环时刻短。除周期性用户数据传输外，PROFIBUS-DP还供给智能化设备所需的非周期性通讯以进行组态。确诊和报警处理。
传输技能：RS-485双绞线。双线电缆或光缆。波特率从9.6K bit/s到12M bit/s总线存取：各主站间令牌传递，主站与从站间为主-从传送。支撑单主或多主体系。总线上最站点（主-从设备）数为126.通讯：点对点（用户数据传送）或播送（控制指令）。循环主-从用户数据传送和非循环主-主数据传送。
可靠性和维护机制：一切信息的传输按海明间隔HD=4进行。DP从站带看门狗定时器（Watchdog Timer）。对DP从站的输入/输出进行存取维护。DP主站上带可变定时器的用户数据传送监督。设备类型：第二类DP主站（DPM2）是可进行编程。组态。确诊的设备。第一类DP主站（DPM1）是中心可编程控制器，如PLC.PC等。DP从站是带二进制值或模仿量输入输出的驱动器。阀门等。
PROFIBUS-PA适用于PROFIBUS的进程自动化。PA将自动化体系和进程控制体系与压力。湿度和液位变送器等现场设备衔接起来，PA可用来代替4-20mA的模仿技能。PROFIBUS-PA具有如下特性：合适进程自动化运用的行规使不同厂家出产的现场设备具有互换性。
添加和去除总线站点，即便在本征安全区域也不会影响到其它站。在进程自动化的PROFIBUS-PA段与制造业自动化的PROFIBUS-DP总线段之间经过藕合器衔接，并使可完结两段间的通明通讯。运用与IEC1158-2技能相同的双绞线完结长途供电和数据传送，在潜在的爆破危险区可运用防爆型"本征安全"或"非本征安全。