消防总线隔离模块在火灾自动报警系统中可起到保护作用，它本身可自动实现常开和常闭功能，当外部设备的线路出现短路或者接地故障时。
总线隔离模块会第一时间转成断开状态，此时火灾自动报警控制器与该回路的线路会暂时断开，待线路恢复后。
总线隔离模块会自动恢复，实现对报警控制器的保护作用。如果不安装隔离模块，线路出现故障时会对火灾报警控制器的回路或者主板造成损害，严重的话会直接烧掉回路板或者主板。
消防总线隔离模块的工作原理是当信号总线出现短路时，隔离模块将自动切断短路部分与总线的连接，短路故障排除后模块自动恢复正常运行。
当雷击的高电流及高电压时通过信号总线，击穿后端若干设备，传输至隔离模块，将把隔离模块上型号为4148的二极管击穿，隔离模块前端与后端(信号总线)断开，从而达到保护回路板不被击坏的目的。
消防总线模块一般安装安装每个楼层、区域或回路安装，最多可带单个回路的所有点位。
一般是一个回路接一个隔离器，一端接平层的总线路一端接回路总线，当平层线路发生短路故障时，隔离模块就会将这一回路的设备全部切断，防止损坏主机回路板。