水源热泵用蒸发器/冷凝器的优势有哪些？          水体温度较恒定的特性，使得热泵机组运行更可靠、稳定，也保证了系统的高效性和经济性。相比空气热泵热 水器，水源热水器不存在冬季除霜等难点问题，是广受消费用户欢迎的类型热水器之一。        水源热泵热水器的工作原理就是输入少量电源,实现低温热能向高温热能转移.水分别作为冬季热泵供暖的热源和 夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量取出来,释放到水体中取,由于水源温度低,可以高效地带走热量,以达到夏 季给建筑物室内制冷目的;而冬季则是通过水源热泵器,从水源提取热能,送到建筑物室内采暖. 图1 水源热泵冬季工作演示图 图2 水源热泵夏季工作演示图        水源热泵热水器的装置主要有蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀、各种制冷管道配件和电器控制系统等组成， 水源热泵热水器工作的关键就在于冷凝器和蒸发器，如图1和图2冬天室外水做蒸发器用水，室内冷凝制热；夏天室 外水做冷凝器用水，室内蒸发制冷；冬夏通过四通阀换向。 图3 同轴套管换热器       作为冷凝器和蒸发器使用的同轴套管换热器，如图3所示杭州沈氏同轴套管换热器，由同心的内管和外管组成， 水在内管中流动，空气在内管和外管的夹层流道中流动，让热量散失到内管管壁上，紫铜之类的金属导热性能强， 常用于输送蒸汽。杭州沈氏为提高同轴套管换热器的传热效率，在内管表面上做特殊压花工艺处理，增加大散热面 积，以加速散热。如下图4所示。 图4铜管表面压花处理          杭州沈氏同轴套管换热器内管采用螺旋槽管工艺，一方面能起到双侧强化换热的作用，流体在管内既有沿轴向 的流动，也有沿着螺旋旋转流动，产生局部二次流，加剧了近壁面处流体与中心流体的混合，加强了湍流强度，使 传热系数增大，具有良好的伸缩性，抗冻性好。另一方面流体螺旋流动冲刷，具有自除垢能力，性能稳定、衰减小。 换热管的多头螺旋结构使得流体在内部流动是处于紊流状态，自除垢防垢能力强，通道内具有较高的清洁度。同时 钢管与铜管间隙均匀分割，有利于在做为蒸发器时保持良好的回油特性。         图5 螺旋槽管                                                                     由于螺旋套管换热器在杭州沈氏工艺制造过程中，焊口连接较少，工艺处理易行，焊接质量合格，大大降低了 系统因长期受振动、压力波动、冷热交替冲击导致接口处开裂发生泄漏的危险。      热泵热水器在实际运行工作中，由于受温度波动，启停循环，热泵融霜，膨胀阀调节等因素的影响，内部压力 处于频繁交替下。在频繁的振动和压力变化下，螺旋套管抵抗压力震动和压力冲击的能力要比板片结构高得多，所 以能适应实际运行工况的复杂性，使用寿命更长。        杭州沈氏同轴套管换热器具有抗冻性好、换热效率高、不易结垢寿命长多方面的优势，广泛适用的的水源热泵 类型有冷热风型机组、冷热水型机组、水环式机组、地下水式机组、地埋管式机组、地表水式机组等。