HART选用一致的设备描绘言语DDL.现场设备开发商选用这种规范言语来描绘设备特性，由HART基金会担任挂号办理这些设备描绘并把它们编为设备描绘字典，主设备运用DDL技能来了解这些设备的特性参数而不用为这些设备开发专用接口。
但由于这种模仿数字混合信号制，导致难以开宣布一种能满意各公司要求的通讯接口芯片。HART能使用总线供电，可满意实质安全防爆要求，并可组成由手持编程器与办理体系主机作为主设备的双主设备体系。
基金会现场总线，即FoudationFieldbus,简称FF.它以ISO/OSI开放体系互连模型为根底，取其物理层、数据链路层、应用层为FF通讯模型的相应层次，并在应用层上增加了用户层。基金会现场总线分低速H1和高速H2两种通讯速率。
H1的传输速率为 3125Kbps,通讯间隔可达 1900m （可加中继器延伸），可支撑总线供电，支撑实质安全防爆环境。H2的传输速率为 1Mbps和 2.5Mbps两种，其通讯间隔为750m和500m.物理传输介质可支撑比绞线、光缆和无线发射，协议契合IEC1158-2规范。
其物理前言的传输信号选用曼彻斯特编码，每位发送数据的中心方位或是正跳变，或是负跳变。正跳变代表0,负跳变代表1,从而使串行数据位流中具有满足的定位信息，以坚持发送两边的时刻同步。接收方既可依据跳变的极性来判别数据的"1"、"0"状况，也可依据数据的中心方位准确定位。