Cường độ đèn UVC sản xuất được rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của đèn UVC. Để làm sạch dàn trao đổi nhiệt, loại bỏ màng sinh học, thiết bị UVC phải đạt được kết quả đo đạc tối thiểu 9µW/cm2 trên mỗi inch thủy tinh từ khoảng cách 1 mét, khi thử nghiệm ở điều kiện môi trường có tốc độ không khí 400fpm và nhiệt độ 50F.
Steril-Aire đã phát triển Tiêu chuẩn ứng dụng UVC, bao gồm dữ liệu và thông số kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, định cỡ, liều lượng UVC và các hướng dẫn khác để hỗ trợ lựa chọn và ứng dụng kỹ thuật phù hợp trong thiết kế một hệ thống đèn UVC cho HVAC.