Thực tế, hầu hết chủ đầu tư không hề biết được cách tính Công suất lạnh, và họ dường như cũng không “mặn mà” lắm với công việc này. Doanh nghiệp đơn thuần chỉ cho rằng, Chiller là thiết bị làm mát giải nhiệt, hỗ trợ cho quy trình công nghệ sản xuất, góp phần đưa ra sản phẩm. Nhưng ít ai biết được rằng, nếu không tính toán đúng công suất lạnh trước khi lắp đặt Water Chiller. Có thể gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm. Đồng thời, gây hoang phí tài chính và hao tốn năng lượng điện tiêu thụ không hề nhỏ.
Tính công suất Lắp đặt Water Chiller
Có 2 phương pháp tính:
Theo thông số sẵn có
Một trong những bước cơ bản đầu tiên trong Quy trình Lắp Chiller chuẩn, chính là kiểm tra thông số kỹ thuật trên catalo máy. Bao gồm những trị số sau: + Công suất lạnh yêu cầu của máy: Qll (Kw lạnh) + Lưu lượng nước lạnh : m3/h, lít/phút.. + Nhiệt độ nước lạnh cần duy trì : độ C hay độ F Ta có công thức sau: Q=4,186*At*Qll/3.6 (KW lạnh) Ví dụ: Ta có tháp giải nhiệt có công suất 20 tons, nhiệt độ nước vào 30 độ C, nhiệt độ nước ra 35 độ C. Vậy, để giảm được 5 độ C cần 20 tons lạnh. Do đó, muốn nước vào 20 độ C, ra 25 độ C cần sử dụng Chiller có công suất 40 tons lạnh.
Theo công suất lạnh
Ta có công thức sau: Q= Cp*At*M/3600 ( KW lạnh) Trong đó:
At: là tỉ số chênh lệch nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ cần làm lạnh
Cp: nhiệt dung riêng của nhựa (tra cứu ở bảng hướng dẫn sử dụng đi kèm máy)
M: năng suất sản xuất sản phẩm tính theo đơn vị 1kg/h.