Kiểm tra hệ thống xem có kết nối bị lỗi, lỗi cách điện hoặc lỗi thiết bị không. Chú ý đến dòng rò chức năng của biến tần. (TI 800_000000003) Không được phép sử dụng áp-tô-mát bảo vệ dòng rò loại A hoặc AC làm thiết bị bảo vệ. Nếu cần, hãy trang bị thêm một bộ đo độ nhạy toàn dòng RCD loại B(+) (ví dụ: Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Hãy tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn có liên quan. Trong một mạng CNTT, giắc nối tắt hoặc công tắc DIP của biến tần sử dụng cho chức năng này phải được cắm/chuyển sang mạng CNTT. Điều này sẽ làm vô hiệu hóa một phần bộ lọc điện lưới tích hợp và làm giảm dòng rò. Do đó, nhiễu EMC có thể xâm nhập vào mạng mà không được lọc. Vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành biến tần.