Необхідна теплова потужність може становити від 40 до 150 Вт/м². Вона повинна базуватися на детальному розрахунку тепловтрат приміщення у Вт/м², виконаному проектувальником, інженером-консультантом або місцевим представництвом DEVI / Danfoss, а також призначення системи.
Наступним кроком є визначення площі підлоги, що обігрівається. Це означає, що від загальної площі приміщення необхідно відняти площу, зайняту стаціонарними меблями без ніжок, ваннами, туалетами тощо. Для забезпечення оптимального рішення опалювальної системи загальну розрахункову потужність слід збільшити приблизно на 30%.
Тепер необхідну потужність можна знайти за формулою тепло [Вт/м²] = 1,3 х площа приміщення х розрахункова потужність на квадратний метр.