Вибираючи місце монтажу запобіжних пристроїв необхідно дотримуватися ряду рекомендацій:
▣ Не допускається установка запірної арматури на ділянці від трубопроводу системи опалення до запобіжного клапана (групи безпеки).
▣ Необхідно встановлювати клапан в місці, девиключається випадкове торкання частин тіла з клапаном, так як, що скидається через клапан температура може досягати 100°С.
▣ Виробляти монтаж запобіжного клапана потрібно на ділянці, поряд з чутливим до підвищення тиску обладнанню, на відстані не більше одного метра від котла опалення на прямому трубопроводі.