Перевірте систему на наявність несправних з'єднань, пошкоджень ізоляції або несправних пристроїв. Дотримуйтесь функціональних струмів перетворювача частоти. (TI 800_000000003) ПЗВ типу A чи AC не дозволяється використовувати як захисні пристрої. За необхідності замініть на ПЗВ, типу B(+) (наприклад, Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Дотримуйтесь правил і стандартів, що застосовуються. У мережі IT наявна перемичка або dip-перемикач перетворювача частоти, який використовується для цієї функції, повинен бути встановлений/перемкнутий у положення IT. Це частково деактивує вбудований мережевий фільтр і зменшує струми витоку. Це дозволяє електромагнітним перешкодам проникати в мережу без фільтрації. Зверніться до інструкції з експлуатації перетворювача частоти.