Перша можлива причина – забитий пилом теплообмінник. Не своєчасний сервіс сприяє тому, що теплообмінник у внутрішньому блоці кондиціонера забивається пилом і брудом, і процес теплообміну між холодоагентом і теплим кімнатним повітрям порушується. Як наслідок, кондиціонер слабо холодить.Друга причина – наявність пилу та бруду всередині зовнішнього блоку. Згодом порушується принцип роботи системи кондиціювання. Фреон не охолоджується до потрібної температури, тому може забезпечити зниження кімнатної температури до заданого значення.Третя причина – витік холодоагенту. Цій ситуації можуть сприяти:неякісна установка системи;недоброякісне розвальцювання мідного трубопроводу;механічні пошкодження фреономагістралі.