a) BAŞLANGIÇ KOŞULLARI i) Bu test, minimum koruma sınıfı IP 54 olan, kapıları KAPALI ve iç kontrol panosuna takılan klimalama ünitesinin EN AZ 1 SAAT boyunca çalıştırılmasından sonra yapılmalıdır. Ayrıca, son kurulum yerinin Maksimum Ortam Sıcaklık Koşullarını seçmek veya simüle etmek uygun olacaktır. ii) Eğer modelde filtreler bulunuyorsa, bunların MKS orijinali olduğundan ve temiz olduğundan emin olun. b) KLİMATİZASYON ÜNİTESİNİN BOYUTLANDIRMA TESTİ i) Termostat ayarını kontrol edin (35°C OLMALIDIR). ii) Bir termometreyi dolapta en sıcak noktaya yerleştirin, yaklaşık bir saat boyunca tutun ve sıcaklığı kaydedin. c) TEST SONUÇLARI i) Eğer sıcaklık 35°C / 40°C’Yİ AŞMIYORSA, klimalama ünitesi doğru boyutlandırılmış demektir. ii) Eğer sıcaklık 40°C’Yİ AŞIYORSA, klimalama ünitesi YETERSİZ BOYUTLANDIRILMIŞTIR (güç yetersizdir). Bu durumda yeni bir boyutlandırma yapılması gereklidir (MKS’nin internet sitesini (www.andklima.com) kullanın veya “Klima ünitesi boyutlandırma” formunu isteyin). iii) Eğer sıcaklık 35°C civarında KALIR VE SAATTE 6’DAN FAZLA KOMPRESÖR BAŞLANGICI SAYILIRSA, klimalama ünitesi AŞIRI BOYUTLANDIRILMIŞ ve daha kısa bir çalışma ömrüne sahip olacaktır (bu, kompresör başlangıçlarının sayısıyla ters orantılıdır). Bu durumda da yeni bir boyutlandırma yapılması gereklidir.