RCCB= Kaçak akım rölesidir. Faz ile nötr arasındaki fark akımını  kontrol eder  röle toleransında ise açma yapar , ya da 3 faz bağlı ise(her 4P ürün 3P bağlanmaya uygun değildir) fazların vektörel toplamını kontrol eder. Yük dengesi ile ilgili değildir. Dengesiz yükte vektörel toplam sıfır olarak ayarlanabilir. Eğer vektörel toplam sıfır değil ve röle toleransında ise  açma yapar.
Kısacası sadece kaçak akım miktarını kontrol eder.
RCBO=Kaçak akım rölesi aynı zamanda termik manyetik sigorta görevi yapan üründür.
Kısacası kaçak akım ve termik manyetik açma kontrolü yapar.
Sigortalar genellikle küçük akım değerlerinde olduğu için MCB miniatür circuit breaker olarak geçer. Otomatik sigorta olarak da ifade ederiz. İki ifade de doğrudur. Circuit Breaker yani devre kesici ifadesi yük ayırıcı ile karıştırılmamalıdır.  Birisi devre kesicidir, diğeri yük ayırıcıdır.  Devre kesici aşırı akım , kısa devre koruması yaparken; yük ayırıcı yük altında güvenli bir şekilde yükü devreden ayırmamızı sağlar. Koruma fonksiyonu yoktur.
Ayrıca RCBO=RCCB + MCCB
Yayımlanma amacı:Schneider Electric Turkey