Sistemi hatalı bağlantı, izolasyon hatası ve arızalı cihazlar açısından kontrol edin. Frekans invertörünün çalışmadan kaynaklanan kaçak akımlarına dikkat edin. (TI 800_000000003) Koruma tertibatı olarak A veya AC tipi kaçak akım devre kesicilerine izin verilmez. Gerekirse her türlü akıma karşı hassas B(+) tipi bir RCD dönüşümü yapılmalıdır (örn. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Lütfen sizin için geçerli yönetmeliklere ve normlara dikkat edin. Bir IT ağında, kullanılan frekans şalterinin Jumper'ı veya DIP şalteri IT sistemine takılmalı/devreye sokulmalıdır. Bu sayede, entegre şebeke filtresi kısmen devre dışı bırakılır ve kaçak akımlar azaltılır. Bu nedenle EMU parazitleri filtrelenmeden şebekeye ulaşabilir. Frekans invertörünün kullanım kılavuzuna lütfen dikkat edin.