a) BAŞLANGIÇ KOŞULLARI i) Klimayı çalıştırın; gerekirse “KLİMA KONTROL ÜNİTESİNİN ÇALIŞMASI” adlı TEST #1’in talimatlarını izleyin. UYARI: TEST, KABİN TAMAMEN KAPALI OLMASI ŞARTIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. Soğutulacak kabin içinde ölçüm yapılmamalıdır. ii) Model filtrelerle donatılmışsa, MKS orijinalleri olduğundan ve temiz olduğundan emin olun. iii) Teste devam etmeden önce en az 15 dakika bekleyin. b) KLİMA CİHAZI SOĞUTMA KAPASİTESİ TESTİ i) Dış devre kondenser giriş vantilinde (Duvar modeli: dış kapak alt kısmı / Çatı modeli: kapak üzerindeki yarıklar) çevre sıcaklığını ‘Ta’ ölçün. ii) Kompresör çalışma döngüsü sırasında, kondenser çıkış vantilinde (Duvar modeli: dış kapak üst kısmı / Çatı modeli: çatıda veya kapak uzun yanında yarıklar) hava sıcaklığını ‘Tu’ ölçün. ‘Tu’, ‘Ta’dan (Tu > Ta) daha yüksek olacaktır. iii) Aşağıdaki tabloyu tamamlayın ve bu sayfayı müşteri hizmetleri departmanımıza gönderin. Departmanımız, klima kapasitesi hakkında kısa bir raporla size hızlı bir şekilde yanıt verecektir.