เลือกขนาดของหม้อแปลงกระแส (CTs) ให้สูงกว่าค่ากระแสที่ใช้งาน (In) เช่น กระแสใช้งานอยู่ที่ 1103 แอมป์ ควรเลือกหม้อแปลงกระแส (CTs) ขนาด 1250/5
กรณีที่กระแสใช้งานไม่สูงมาก ขนาดหม้อแปลงกระแส (CTs) อยู่ที่ 40/5 ถึง 75/5 และใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นดิจิตอล  ควรเลือกหม้อแปลงกระแส (CTs) ขนาด 100/5 เพราะการวัดที่ค่ากระแสน้อย ๆ จะส่งผลให้ความแม่นยำในการวัดลงไปด้วย
หม้อแปลงกระแส (CTs) ที่ใช้งานกับงานประเภทมอเตอร์ และวัดกระแสขณะสตาร์ทมอเตอร์ ต้องเลือกขนาดของกระแสของหม้อแปลงกระแสฝั่งปฐมภูมิ (primary current) จากสมการ Ip = Id/2 เมื่อ Id คือ ขนาดกระแสขณะมอเตอร์สตาร์ท
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand