ในระบบ 3 เฟส เมื่อปลดฟิวส์หรือตัดวงจรแรงดันไฟฟ้า 1 หรือ 2 เฟส แต่มิเตอร์ถึงยังแสดงการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าได้  เหตุการณ์คือสิ่งที่เราเรียกว่า "แรงดันไฟฟ้าแฝง (Phantom Voltage)" เป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีหากมีการวัดโดยมิเตอร์ทั่วไปที่มีอิมพีแดนซ์อินพุตสูง (high input impedance power meters.) แรงดันไฟฟ้าแฝงเหล่านี้คือ effect ปกติของการออกแบบและไม่ส่งผลด้านความปลอดภัยใดๆ ต่อผู้ใช้งานหรือผู้สัมผัส
ซึ่งแรงดันไฟฟ้าแฝงเกิดจากการเหนี่ยวนำของสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ไปยังสายไฟที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า (หรืออาจเรียกว่าเหตุการณ์ Capacitive Coupling)
ในบางกรณี แรงดันไฟฟ้าแฝงเหล่านี้อาจจะหายไปด้วย power cycling ของมิเตอร์ โดยมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบ phase loss เนื่องจากมักจะสมมุติว่ามี 3 เฟสและนิวทรัลอยู่เสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์
ซึ่งสามารถใช้อุปกรณ์ภายนอกร่วมด้วยเพื่อตรวจเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น phase control relays.
โดยหากต้องการวัดหาค่าแรงดันแฝงนั้น มิเตอร์ทั่วไปจะไม่สามารถวัดได้ จำเป็นต้องใช้มิเตอร์ที่เป็นแบบอิมพีแดนซ์อินพุตต่ำ (Low input impedance power meters.)เพื่อวัดหาค่าแรงดันแฝง
Released for:Schneider Electric Thailand