Valet av bastuaggregat är naturligtvis en fråga om personlig smak, men det viktigaste är att välja ett aggregat som motsvarar bastuns faktiska volym. I produktinformationen för både våra el- och vedeldade bastuaggregat hittar du en uppgift om vilken storlek på bastun som aggregatet rekommenderas för.
Volymen beräknas genom att multiplicera rummets höjd med dess bredd och längd. Vid beräkning av volymen måste man också ta hänsyn till kalla ytor som ökar energiförbrukningen, t.ex. glasdörrar och väggar samt andra oisolerade ytor som kakel.
I genomsnitt krävs 1 kW värmeeffekt per kubikmeter bastuvolym. För oisolerade ytor motsvarar en kvadratmeter en ökning av bastuvolymen med 1,2 m³. En kvadratmeter oisolerad sten, glas eller liknande oisolerad yta ökar kravet på värmeeffekt med samma belopp som en ökning av bastuvolymen med 1,2 kubikmeter för varje kvadratmeter oisolerad yta. Om bastuns inre yta består av oisolerade stockar multipliceras kubikvolymen med 1,5. Keramiska plattor i bastugolvet påverkar inte beräkningen av volymen.
Om bastun till exempel är 2,5 x 2,0 meter, 2,3 meter hög och har 3 kvadratmeter glas, blir den beräknade volymen med hjälp av denna formel följande:
Bastuns faktiska volym är 2,5 x 2,0 x 2,3 = 11,5 m³.
Lägg därtill effekten av glasytan, dvs. 3,0 m³ x 1,2 = 3,6 m³.
Detta innebär att den totala volym som ska beaktas vid valet av bastuaggregat är 11,5 + 3,6 = 15,1 m³.