Installationskraven för uttag har varierat en aning beroende på tidpunkten för när installationen blivit färdigt. En allmän regel för installationer i alla åldrar kan dock anses vara kraven i nuvarande standard, enligt vilka uttaget
till sin konstruktion ska vara ett säkerhetsuttag (ett s.k. barnsäkert uttag där förslutningsplåtar ger ytterligare skydd för hålen) eller
har installerats på minst 170 cm:s höjd eller
har installerats i en låst kåpa eller ett liknande utrymme
Bilvärmestolparna i de flesta parkeringsområdena uppfyller inte någon av de två först nämnda kraven, så kåporna ska hållas låsta. Bilens anslutningskabel får inte lämnas kvar i stolpen när den inte är kopplad till bilen, eftersom man då praktiskt taget kringgår låsningen av kåpan. Det är särskilt farligt att låta sladden hänga kvar över gångvägar och områden där man röjer bort snö med maskiner eller där småbarn leker.
Uttag som installerats utomhus måste vara försedda med en skyddskontakt oavsett när de installerats. Under inga omständigheter får el användas för biluppvärmning eller andra ändamål från ett ojordat uttag inne i en byggnad. En av de vanligaste orsakerna till dödliga elolyckor på gården är avsaknaden av en skyddande jordningskrets eller användningen av en olaglig tvåpolig förlängningssladd. 1997 tog övergångsperioden slut varefter uttag som installerats utomhus ska vara skyddade inte bara med överströmsskydd (säkring, ledningsskyddsautomat) utan också med en jordfelsströmbrytare. Jordfelsströmbrytarens funktion ska besiktas med dess testknapp med jämna mellanrum.