Det bör alltid först avgöras vilken balanseringsvariant – statisk eller dynamisk – som är vettig för respektive system, eftersom det automatiska systemet kompletterar båda koncepten eller fungerar som ett alternativ.
För små- eller enfamiljshus, för golvvärme i befintliga byggnader, ger statisk förbalansering kombinerat med automatisk flödesreglering baserad på rumstemperatur det bästa resultatet tack vare systemets tröghet. De nödvändiga komponenterna för detta är lätta att eftermontera.
För radiatorsystem i en- eller flerfamiljshus, å andra sidan, erbjuder kombinationen av dynamisk balansering och automation den största optimeringspotentialen, antingen i nya byggnader eller befintliga byggnader. Denna lösning speglar i synnerhet förändrat användarbeteende optimalt.
I storskaliga system med fler än 20 radiatorer eller värmekretsar ska alltid tryckoberoende ventiler användas på radiatorerna eller i uppgångarna, annars kan den temperaturbaserade automatikens tillförlitliga funktion inte garanteras.