Givaren måste placeras exakt enligt instruktionerna i bruksanvisningen för att säkerställa att aggregatet fungerar på rätt sätt.
Obs! Bastuns tilluftsventil får inte vara nära temperaturgivaren. Luftströmmen nära ventilen kommer att kyla givaren, vilket resulterar i att givaren skickar felaktig temperaturinformation till styrenheten. Det kan göra att aggregatet överhettas. Minsta avstånd mellan tilluftsventilen och temperaturgivaren:
ej riktad ventil: 1 000 mm
ventil som är riktad bort från givaren: 500 mm
Om minimiavståndet inte kan hållas så måste ventilationssystemet ändras.