Modulerande ställdon med utväxling för styrning av tryckoberoende balanserings- och reglerventiler DN 10–32.
Identifiering av ventilslaglängd (och obelastat läge)
Strömförbrukning: 1 VA vid drift och 0 W vid standby
Synlig slaglängdsindikator
Halogenfri kabel: 1,5 m (5 m och 10 m)
Funktion för manuell förbikoppling
Matningsspänning: 24 VAC, 50/60 Hz
Hastighet: 24 (12*) s/mm
*Varianten AMV 120 NL