Ambiente :
Distribución eléctrica
Linea de producto :
Interruptores MCB
Causa :
Instalación de equipos
Resolución :
El uso de un solo toroide para dos equipos no va a funcionar y por lo tanto no se recomienda la implementación de ese tipo de arquitectura.
La razon es que al usar solamente un toroide con 2 equipos, se está poniendo en paralelo la resistencia interna del Vigirex , generando valores de medición incorrectos lo que podría disparar los equipos de manera incorrecta como consecuencia.