Descripción del problema:
Partimos de un proyecto ya creado del GP-PRO EX que se comunica con un PLC de Siemens mediante el protocolo "TIA Portal Ethernet". El proyecto ya tiene un fichero de tags importado de un proyecto del TIA portal y pantallas con objetos direccionados a estas tags.
Es habitual que se hagan modificaciones en el programa del PLC en las que implique que se hayan añadido nuevas variables o tags. Si estas modificaciones se realizan en el mismo proyecto del PLC, sin cambiarle el nombre, al abrir el fichero de las tags en el GP-PRO EX detectará estas modificaciones y nos añadirá las nuevas variables.
Ahora bien, puede pasar que al realizar modificaciones en el programa del PLC, el proyecto del PLC se grabe con otro nombre. En este caso, el GP-PRO EX no detecta las modificaciones en el fichero de las tags. Además, si queremos importar un nuevo fichero, no nos permite seleccionar el nuevo proyecto del PLC. El botón para buscar el nuevo directorio no está habilitado.
Solución:
Como el directorio del primer proyecto del TIA portal existe, no nos deja seleccionar otro. Tenemos que hacer que este directorio no exista, por ejemplo, modificando el nombre. Al hacer esto, el GP-PRO EX, no detectará el nuevo directorio y nos mostrará un mensaje.
Al pulsar en "YES" ya nos permite seleccionar otro directorio diferente.
IMPORTANTE: Si las tags no han cambiado de nombre, nos mantendrá el direccionamiento de los objetos.
VIGILAR: Si en el proyecto del TIA portal, cambian el nombre del PLC, afecta al nombre de todos los simbólicos y al haberse modificado no se mantiene el direccionamiento de los objetos.
Publicado para:Schneider Electric Peru