No, pero se pueden aplicar precauciones de uso. Como indica REHVA (Federación de las asociaciones europeas de calefacción y ventilación), en determinadas condiciones, es teóricamente posible, aunque muy poco probable, que los dispositivos de recuperación de calor puedan transmitir los virus asociados a las partículas a través del aire extraído por causa de las fugas del intercambiador. Esto también ocurriría en el caso igualmente poco probable de que una gotita alcanzara una rejilla de extracción situada generalmente cerca del techo. En una Unidad de Tratamiento de Aire con intercambiador rotativo, equipada con un sector de purga y con presiones internas debidamente equilibradas (favoreciendo las fugas del aire impulsado hacia al aire extraído), la tasa de fuga se encuentra al mismo nivel que una unidad con intercambiador de placas, es decir, a un nivel muy bajo, alrededor del 1 al 2 %. Está demostrado que los intercambiadores rotativos, que están correctamente diseñados, instalados y mantenidos, tienen una tasa de transferencia de contaminantes relacionados con las partículas (incluidas las bacterias y los virus) baja; la transferencia se limita a los contaminantes gaseosos, como el humo de tabaco y otros olores. Puesto que la tasa de fuga no depende de la velocidad de rotación de la rueda, no es necesario pararla. En conclusión, recomendamos inspeccionar la unidad de tratamiento de aire, inclusive medir la diferencia de presión.Esquema: es conveniente tener un equilibrio de las presiones que favorezca el flujo de las posibles fugas en el sentido deseado: del aire impulsado hacia el aire extraído: aquí -60 Pa (diferencia entre -220 y -280), del aire nuevo hacia el aire expulsado: aquí -260 Pa (diferencia entre -120 y -380).