Ambiente :
Distribución eléctrica.
Línea de producto :
Interruptores MCB
Causa :
Disparo en interruptor.
Resolución :
Verificar qué tipo de curva de disparo tiene el interruptor que protege el transformador; lo mas adecuado es el interruptor de curva D ( 10 - 14In )
Publicado para:Schneider Electric Chile