Los dispositivos Fibra funcionan con voltaje 24V⎓.
El voltaje mínimo permitido para que los dispositivos Fibra funcionen es de 8V⎓. Tal voltaje puede estar al final de una línea a la que están conectados muchos dispositivos.
Si el voltaje en un dispositivo es inferior a 8V⎓, aparecerá un contador de errores en ese dispositivo y el campo Voltaje en los Estados del dispositivo se volverá de color rojo.
Por lo tanto, le recomendamos que realice un Test de alimentación del bus después de instalar los dispositivos para asegurarse de que funcionan correctamente.