Sí, es posible. Las calderas eléctricas de Elnur Gabarrón pueden funcionar para ofrecerle la calefacción a través de suelo radiante, incluso cuando la instalación se encuentre sectorizada en varios circuitos hidráulicos. Si los circuitos son de suelo radiante podrá instalar la caldera directamente. Para evitar que se produzca el Error3 (error de circulación de agua) se debe dejar un circuito por el que pasen al menos, 7 litros por minuto.