Para leer los dispositivos conectados a un Data Manager M, se aplican las siguientes frecuencias de sondeo:
Dispositivos Speedwire 5 segundos para valores medidos, 30 minutos para parámetros, 100 milisegundos para valores por defecto
Inversores Modbus/TCP 5 segundos para valores medidos, 30 minutos para parámetros, 100 milisegundos para valores por defecto
Inversores Data1 SMA (RS485) De 10 segundos a unos minutos para valores medidos (según el tamaño de la planta), de 10 a 30 segundos para valores por defecto (según el tamaño de la planta), 30 minutos para parámetros
Contadores de energía/analizadores de red Modbus TCP 200 milisegundos o 1000 milisegundos para valores medidos P/Q (según el tipo de dispositivo), 5 segundos para otros valores medidos
Entradas digitales internas (Data Manager) 100 milisegundos
Sistemas I/O externos 1 segundo para valores medidos, 100 milisegundos para valores de salida (Wago, Moxa por Modbus TCP)
(Data Manager M Lite, Data Manager M)