En México, la NOM-001-SEDE, es la norma que establece las condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas de los inmuebles, tanto públicos como privados, y se actualiza periódicamente para garantizar su aplicación en todo el país.
En el caso de los diagramas unifilares, la NOM-001-SEDE establece la necesidad de elaborar un diagrama unifilar que muestre los detalles de los circuitos alimentadores antes de la instalación de los mismos. Este diagrama unifilar debe mostrar información como la superficie en metros cuadrados del edificio o estructura alimentada por cada alimentador, la carga total conectada antes de aplicar los factores de demanda, los factores de demanda aplicados, la carga calculada después de aplicar los factores de demanda, y el tipo, tamaño nominal y longitud de los conductores utilizados.
Además, la NOM-001-SEDE establece un procedimiento de Evaluación de Conformidad (PEC) que debe ser seguido para garantizar el cumplimiento de la norma. El procedimiento de Evaluación de Conformidad es un conjunto de actividades que se realizan para verificar si los equipos o sistemas eléctricos cumplen con las especificaciones técnicas y los requisitos de seguridad establecidos en la normativa. Este procedimiento se lleva a cabo a través de una evaluación de tipo o de una evaluación de rutina.
La evaluación de tipo implica la verificación de los equipos o sistemas eléctricos para asegurarse de que cumplan con los requisitos de seguridad eléctrica establecidos en la NOM-001-SEDE. Esto se lleva a cabo mediante pruebas de laboratorio y ensayos técnicos realizados por un organismo de certificación acreditado.Para instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 kW, como requisito mínimo para llevar a cabo la verificación, el solicitante debe entregar a la Unidad de Verificación el proyecto eléctrico correspondiente, mismo que debe estar integrado por un diagrama unifilar, relación de cargas, lista de materiales y equipo utilizado de manera general. Para instalaciones eléctricas con carga instalada igual o mayor a 100 kW, el solicitante debe entregar a la Unidad de Verificación el proyecto eléctrico que contenga la información necesaria para determinar el grado de cumplimiento con las disposiciones indicadas en la NOM.