Ambiente:
Oferta arranque motor.
Linea de producto:
Contactores TeSys
Causa :
Dimensionamiento de transformador.
Resolución:
El consumo al llamado de cada contactor es de 245VA, como los dos contactores de estrella entran a la vez, como mínimo un transformador de 500VA.