La pantalla de la Micrologic no se enciende si no hay al menos 20% In en 3 fases, o 40% In en dos fases, o más de 80% In en una fase.
Adjunto archivo con los datos técnicos del funcionamiento de la pantalla y de la alimentación externa 24Vcc que se debe utilizar.
Publicado para:Schneider Electric Mexico