Ambiente :
Equipamento de baja tensión.
Linea de producto :
Compact NSX, PTCCB.
Causa :
Montaje de motorizado en otro equipo.
Resolución :
Pueden aplicar ya que el tamaño de los interruptores es el mismo, es por potencia en el motorizado; colocando MT100/160 en interruptores NSX250 con el tiempo se verá implicada su cadencia mecánica.
Publicado para:Schneider Electric Argentina