Para ajustar la inyección cero, en la planta debe encontrarse un contador adecuado en el punto de conexión a la red. Adopte los siguientes ajustes en la interfaz de usuario del Data Manager: En el menú “Configuración”, seleccione “Gestión de red“. Seleccione “Potencia activa“.  Se abre el asistente de instalación. Confirme cada paso con [Siguiente]. Seleccione el modo de funcionamiento “Regulación”. Seleccione la fuente de señal “Control manual”. Introduzca el valor 0 en el campo “Especificación de la potencia activa”. Para garantizar que verdaderamente no se inyecte nada, aquí también puede introducirse un valor negativo. No obstante, el valor negativo implica que siempre se da una toma de energía. En este caso, el valor negativo debe ascender al del consumo básico. Introduzca el valor 1 en el campo “Intervalo de tiempo”. Introduzca 100 en el campo “Gradiente de potencia activa”. Introduzca el valor deseado en el campo “Potencia total de la planta”. Seleccione [Guardar]. No es necesario efectuar otros ajustes. En el panel de control de la planta ahora encontrará un nuevo elemento para limitar la potencia activa.
Para ello, lea también la declaración del fabricante disponible en www.SMA-Solar.com.
(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)