Si sospecha que hay una fuga, compruebe que el sistema de tuberías esté hermético. La hermeticidad del sistema de tuberías también debe comprobarse siempre durante la instalación, antes de cerrar las estructuras. No utilice sobrepresión para verificar la hermeticidad del sistema.
Para verificar la hermeticidad del sistema de tuberías:
Cierre todas las tomas de aspiración y encienda la unidad central durante no más de 20 segundos conectando el circuito de arranque con un hilo metálico (como un clip de papel en forma de U). Si sale aire del tubo de salida dentro de los 10 segundos del arranque de la unidad, hay una fuga en el sistema de tuberías. Localice y repare la fuga.
Bloquee la válvula de derivación con un trozo de cartón durante la prueba de los siguientes modelos: DV-30, C 40 y Duo (figura).
No utilice la unidad durante más de 20 segundos con todas las tomas de aspiración cerradas, ya que cuando la turbina no recibe aire, se sobrecalentará e incluso podría resultar dañada.