La temperatura de 55ºC es una temperatura correcta y está muy por debajo de la que se indica en la norma.
El calentamiento no es anormal pero sería conveniente verificar los embornamientos de los aparatos para descartar cualquier punto caliente en los mismos.
Si existen motores implica que existan picos de intensidad en su conexión que incrementan la temperatura de los equipos cada vez que arrancan estas máquinas.
Si además existen armónicos de intensidad, estos armónicos incrementan la intensidad de paso en varios amperios por fase.
En resumen, todos los interruptores automáticos sufren calentamiento debido al paso de la intensidad, pero cuando todos los parámetros de temperatura, conexiones, secciones de cable  y ventilación son correctos, pero la temperatura de funcionamiento está un poco por encima de la temperatura de ensayo, se debe a que  las intensidades que circulan son en muchos momentos iguales o un poco superiores al calibre de los equipos.
Siempre que no se produzcan disparos intempestivos los equipos serán correctos, en cualquier otra caso habrá que aumentar su calibre, sobredimensionando el modelo o la talla del interruptor.