No.
El vigirex RH99M o RH99P no permite la conexión del toroidal que no sea propio de Schneider Electric; como son las referencias : 50437  - 50438 - 50439 - 50440 - 50441 - 50442 - 50420 - 50421 - 50485 - 50486 - 56053 - 56054.
El motivo es porque la gama Vigirex RH99 es Clase A " si " y una de sus características principales es que hay una baja corriente continuamente midiendo la unión y conexión del toroidal con el relé Vigirex. Si el toroidal fuera de otro fabricante no detecta esta corriente y el Vigirex RH99 dispara.