Ambiente :
Hardware
Linea de producto :
Interruptors MCCB.
Causa :
Adecuación accesorios de control.
Resolución :
En la oferta de interruptores caja moldeada NSX, solo se pueden equipar de bobinas de apertura ( MN ó MX ) son excluyentes, su aplicación para aperturas a distacia mediante señal eléctrica ó ausencia de tensión, parada de emergencia, etc.
Para la serie de interruptores caja moldeada NSX no existe como auxiliar eléctrico la bobina de cierre XF.
Si desea realizar aperturas y cierres a distancia debe equipar el interruptor NSX del mando motorizado, el cual realiza esta función sin necesidad de utilizar la bobina de apertura adicional, salvo caso de que se requiera una señal adicional para su apertura.