Utilizando PT100 de dos terminales me permite poder conectar los 8 canales para medir temperaturas.
NOTA: Si en cambio utilizo un PTC de 3 hilos debo conectar el tercer hilo al borne MS- perdiendo de esa forma un canal.
La conexión de la PT100 de compensación se debe realizar según la siguiente figura:
La misma conexión se puede aplicar en caso de tener el módulo BMXART414
Publicado para:Schneider Electric Mexico