Probablemente algunos equipos Modbus se han reiniciado debido a una caída de tensión. Al hacerlo, el rúter DHCP ha otorgado nuevas direcciones IP modificadas a los equipos Modbus. Esto puede suceder si no se ha ajustado ninguna vinculación de la dirección MAC en el rúter DHCP. En consecuencia, no se otorga forzosamente la misma dirección IP a los equipos Modbus.
Ajuste la vinculación de la dirección MAC en su rúter DHCP o, si es posible, extienda el periodo de validez del DHCP por tiempo ilimitado.
Si se ha modificado la dirección IP de un equipo Modbus, esta se debe registrar en el asistente de instalación de Data Manager.
Si es posible, adjudique siempre direcciones IP fijas para los equipos Modbus.
(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)