Un cuadro eléctrico o cuadro general de mando y protección, es el lugar donde se reúnen todos los interruptores que protegen la instalación eléctrica. Todos los componentes hacen posible que la electricidad se distribuya correctamente. En la actualidad, los cuadros eléctricos deben tener incorporados, según lo dispuesto en la ICT-BT-17, como mínimo los siguientes elementos:
-Un Interruptor General Automático o IGA, de intensidad nominal mínima de 25 A. Este interruptor general es independiente del Interruptor para el control de Potencia (ICP) de las antiguas instalaciones y no puede ser sustituido por éste.
-Uno o varios Interruptores Diferenciales o ID, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general.
-Dispositivos de Protección contra Sobretensiones, si fuese necesario, conforme a la ICT-BT-23.
-Interruptores Automáticos Magnetotérmicos, en función de la cantidad de circuitos que vaya a tener la instalación.
Toda la info ampliada está disponible en nuestro blog.