1 - Asegurarnos a través de la siguiente tabla de elección del disyuntor o interruptor en carga, que la potencia de la bateria de condensadores ( Kvar ) corresponde con su correspondiente equipo de protección.
2 - La protección de la bateria de condensadores dispara porque el disyuntor es pequeño o no está bien escogido al funcionar la bateria de condensadores al 100% ( ver apartado 1 ). Si salta de manera intempestiva muy a menudo, una solución temporal seria desconectar del embarrado uno o varios escalones o conjuntos de condensadores,y tambien poder desconectar los cables de maniobra en el regulador Varlogic correspondientes a los modulos que no queremos que funcionen de manera temporal, para que la potencia total en Kvar no supere su correspondiente protección.
3 - Si la protección del disyuntor es adecuada a la potencia de compensación en Kvar, y el disyuntor salta cuando estan entrando las diferentes etapas de condensadores, comprobar la regulación del térmico y magnético que esten bien regulados.
4 - Si al funcionar normalmente la bateria de condensadores, la elección del disyuntor de protección es correcta, los escalones estan compensando y el disyuntor dispara: Posiblemente la unidad de control micrologic de protección de la bateria de condensadores pudiera estar estropeada. Contactar con el SAT de = S = para una revisión de la unidad de control micrologic 93-4843100.
5 - Si al funcionar normalmente la bateria de condensadores, la elección del disyuntor de protección es correcta, los escalones estan compensando y el disyuntor dispara: Comprobar que no haya un problema en la bobina de disparo ( MX / MN ) y esta funcione correctamente. Tambien comprobar que la protección diferencial este bien regulado en tiempo y sensibilidad; así como tambien comprobar la categoria del diferencial. Se recomienda que al realizar la protección diferencial en la bateria de condensadores, la categoria fuera un Vigirex Clase A " si ".
6 - Comprobar el cosenos de fi objetivo en el regulador Varlogic, y este estuviera en el valor " 1 " o bien en 0,99 inductivo, no en capacitivo.