Si las baterías no están completamente cargadas, esto puede ser una indicación de baterías sulfatadas que pueden estar causando una resistencia interna más alta de lo normal. La capacidad del banco se reducirá y puede confirmarse realizando una prueba de carga. Puede que sea necesario aumentar la tensión de carga global y/o el tiempo de absorción para desulfatar el banco de baterías. Aumente la tensión de carga masiva/de absorción en incrementos de 0,05 voltios por celda o aumente el tiempo de absorción en incrementos de 15 - 30 minutos según sea necesario. If the battery bank is heavily sulfated, an equalization may be necessary. Perform an equalization charge if specific gravity readings are <1.250 or vary by more than 0.015 volts between cells. Las baterías sulfatadas pueden calentarse más de lo normal. Siga las directrices para controlar las temperaturas máximas de carga.