La normativa es rigurosa en este sentido, mucho má, que en otros sistemas que también necesitan almacenar combustible, como es la calefacción con pellets o biomasa. Los depósitos de pared simple deben estar colocados, al menos, a un metro de distancia de la caldera o de cualquier fuente de calor. Solo si hay una pared en medio esa distancia se puede reducir a 0,5 m. En caso de depósitos de doble pared, la distancia mínima es de 0,5 m.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que si el depósito está en interior y no sobrepasa de 1.000 litros (para calefacciones domésticas) no será necesario realizar ningún trámite. Entre esa cantidad y 3.000 litros habrá que presentar una memoria en Industria y por encima de 3.000 litros se requiere la presentación de proyecto. Estas dos últimas situaciones son las que se suelen dar en comunidades de propietarios.
En caso de colocar el depósito en exterior, este debe estar en un terreno lo suficientemente firme y contar con patas. Si no fuera posible, sería necesario hacer una plataforma de hormigón para colocarlo.