Ambiente :
Distribución eléctrica.
Línea de producto :
Controlador Varlogic.
Causa :
Inconveniente en banco de condensadores.
Resolución :
Esto puede deberse a que si el coseno phi supera al valor objetivo, pero por poco, el regulador "prefiere" dejar los escalones conectados, mientras espera la próxima variación de coseno phi. Sirve recordar que si uno define un coseno phi objetivo, es difícil que el regulador consiga ese valor exactamente.
En lugar de eso, a veces vamos a tener valores de coseno phi más bajos que el valor objetivo, y a veces tendremos valores de coseno phi más altos que el valor objetivo.
Publicado para:Schneider Electric Peru