Para nuestro caso el 10.67.225.13
El PM5110 tiene la dirección modbus serie=6
Los parámetros de comunicación modbus master en el 10.67.225.13 están configurados como 19200, par, 1 bit de stop.
Adjunto pantalla de configuración de las comunicaciones, aunque los datos no coincidan con la instalación de cliente:
Los parámetros de comunicación en el PMslave es 19200, par, 1 bit de stop.
Para acceder a los registros es necesario direccionar desde el master ethernet
10.67.225.13 ID:6
y por ejemplo ir a leer el registro 2029, 2030 y 2031 (relación de transformación primario secundario).
Publicado para:APC Mexico