La estación go-e Charger dispone de un módulo de protección CC integrado con detección de corriente continua y detección de CA adicional (6 mA CC, 20 mA CA).
En el edificio debe instalarse un FI de tipo A y debe conectarse previamente un disyuntor. Se deben cumplir las normativas locales de instalación. Están permitidos los disyuntores con características B o C para 16 o 32 amperios:
• 3 o 4 polos para conexión trifásica • 2 polos para conexión monofásica