El primer paso es analizar el sistema para calcular cuál es el cabezal de succión positiva neta (NPSH) disponible y compararlo con el NPSH requerido de la curva de la bomba, o según lo indicado por su representante de Weir. Si hay menos NPSH disponible de lo requerido (o un margen muy pequeño <1 m entre los dos), se pueden tomar algunas medidas. Por ejemplo, puede aumentar el nivel de lodo en la caja de la bomba, asegurarse de que no haya bloqueos o válvulas cerradas en la línea de aspiración, o aumentar cuidadosamente el diámetro de la línea de aspiración para reducir las pérdidas por fricción. Si no hay modificaciones en el sistema que puedan ayudar, se debería realizar un análisis de desempeño de la bomba para determinar si una bomba de molido diferente sería útil. Le recomendamos que se ponga en contacto con su representante local de Weir para organizar un análisis en sitio.