Esta comunicación se monitoriza con un tiempo de espera fijado en 10 segundos. Si la comunicación se pierde, se indicará que el equipo tiene un problema. Si hay una regulación (control de bucle cerrado) activa en el punto de conexión a la red, el modo de funcionamiento cambia a control (control de bucle abierto). De este modo se trasladan los valores de consigna a los inversores (sin regulación). En consecuencia, un inversor no reconocerá este error de red como tal, y su propio comportamiento de contingencia no se activará en caso de fallo de comunicación. El inversor continúa recibiendo las especificaciones del Data Manager.
(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)