Skontrolujte, či systém nemá chybné pripojenia, chyby izolácie alebo vadné zariadenia. Dávajte pozor na funkčné zvodové prúdy meniča frekvencie. (TI 800_000000003) Prúdové chrániče typu A alebo AC nie sú povolené ako ochranné zariadenia. V prípade potreby prerobte systém na prúdový chránič typu B(+) (napr. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Rešpektujte pritom predpisy a normy, ktoré sa na vás vzťahujú. Prepojka alebo dip prepínač meniča frekvencie použitého pre túto funkciu v sieti IT musí byť zapojená/prepnutá na IT. Tým sa čiastočne deaktivuje integrovaný sieťový filter a znížia sa zvodové prúdy. Vďaka tomu sa môže rušeniu EMC nefiltrovane dostať do siete. Riaďte sa návodom na obsluhu meniča frekvencie.