Dobrý deň,
Svorkovnica termostatov Legrand / Bticino smarther s montážou do inštalačnej krabice vyzerá takto:
Na pripájacie svorky L a N sa privedie napájací kábel s napätím 230V. Napríklad kábel typu CYKY-J
Na výstupné svorky C - NC - NO môžete pripojiť napätie 230V (napríklad na ovládanie ventilov podlahového kúrenia v rozdeľovači kúrenia) alebo ich použiť na ovládanie elektrického / plynového kotla alebo tepelného čerpadla bezpotenciálovým signálom.
V každom prípade ak do miesta inštalácie termostatu privediete kábel CYKY-J 5x1,5 budete mať dostatok vodičov pre všetky možné kombinácie a teoretické možnosti zapojenia.
team smartparts.sk