Перед вводом в эксплуатацию и в процессе эксплуатации ограничители должны подвергаться профилактическим осмотрам. Необходимо проверять отсутствие повреждений изоляционной покрышки и фланцев. В случае наличия повреждений (трещин, разрывов) необходимо снять изделие с эксплуатации. Профилактические испытания состоят в измерении сопротивления изоляции и тока проводимости и выполняются с отключением аппарата от сети и измерении. Измеренное мегаомметром сопротивление изоляции должно быть не менее указанного в паспорте значения. При проведении профилактических испытаний внешняя изоляционная поверхность должна быть чистой и сухой. Ограничитель признается годным к эксплуатации, если действующее значение тока при UНР, (наибольшем рабочем напряжении) не превышает предельное значение тока проводимости аппарата, (для аппаратов с током пропускной способности до 680 А, как правило, не более 1 мА, для аппаратов с большим током пропускной способности – пропорционально больше).