Электропитание является основной гарантией нормальной работы ИТ-оборудования и центра обработки данных. Как только в ЦОДе произойдет сбой питания, бизнес-системы перестанут работать, а данные будут потеряны. Генераторы могут стать  единственным спасением в случае сбоя электро питания. Дизель-генераторные установки широко используются в центрах обработки данных. В случае возникновения аварийной ситуации в основной сети,  ИБП или высоковольтная резервная батарея постоянного тока  не должна разрядиться.  Непрерывность электроснабжения ИТ-оборудования должно быть обеспечено. В то же время резервный источник питания дизель-генераторной установки быстро запустится и выполнит параллельную работу. ДГУ будет нести электрическую нагрузку, необходимую для нормальной работы всего ЦОДа. Характеристики нагрузки центра обработки данных и их требования к мощности ДГУ. Высокий уровень нагрузки: требования к непрерывности бизнеса очень высоки, а потери, вызванные перебоем питания, очень велики. На основную нагрузку приходится большая часть: основная нагрузка обычного центра обработки данных составляет более 80% от общей нагрузки. Высокая удельная мощность: удельная мощность ИТ-оборудования становится все выше и выше, а мощность нагрузки на один шкаф становится все выше и выше. Гармоники: Большое количество нелинейных нагрузок создает источник гармоник. Характеристики требований к резервному питанию. Уровень успешных запусков: обычно он находится в состоянии ожидания и имеет несколько запусков. Вероятность успешного запуска должна быть больше 99%. Безопасность: убедитесь, что бизнес-система может работать непрерывно и стабильно. Время ввода: время запуска резервного источника питания с нагрузкой меньше, чем время резервного питания от батареи и время непрерывной работы шкафа с максимальной удельной мощностью после отключения охлаждающего оборудования. Что учитывать при выборе дизельной электростанции. 1. Выбор системы резервного питания высокого и низкого напряжения. Дизельные станции высокого напряжения обычно используются в следующих ситуациях: - Если в крупных центрах обработки данных установлено высоковольтное или средневольтное оборудование. - Количество параллельных низковольтных ДГУ слишком велико, не удовлетворяются требования к пропускной способности шины.  - Линия электроснабжения, предоставленная отделом электроснабжения, имеет большую протяженность. 2. Уровень производительности. Центр обработки данных предъявляет строгие требования к частоте, напряжению и характеристикам выходного сигнала генераторной установки. 3. Выбор мощности. Выходная мощность дизель-генераторной установки должна удовлетворять потребностям  по нагрузки ЦОД. Выходная мощность электроустановки выбирается в соответствии с основной мощностью.  4. Корректировка мощности генераторной установки. Учитываются условия окружающей среды на выходную мощность генераторных-станций, таких как, высота над уровнем моря, атмосферное давление, температура и другие факторы. 5. Требования к резервированию. Определите требования по нагрузки для резервирования дизель-генераторных установок.   Всегда нужно учитывать будущие потребности  при увеличении мощности и закладывать их номинал. 6. Требования к автоматизации установки. Блок автоматически запускается и загружается, автоматически разгружается и останавливается, и блок подключается параллельно (автоматическое добавление и уменьшение). 7. Вспомогательная конфигурация генераторной установки. При пуско-наладке дизельной станции вспомогательные устройства должны быть настроены  в соответствии с конкретной рабочей средой ЦОДа. Например, подогрев охлаждающей жидкости, масла, всасываемого воздуха, топлива, батареи  зарядного устройства и т. д. В системах с резервированием все генераторы должны запускаться одновременно после сбоя питания и выключаться, как только питание стабилизируется. Параллельные генераторы обеспечивают максимальную  мощность и энергобезопасность объекта. Часто  приходится использовать одиночные генераторы  большого размера, чтобы справиться с пусковыми токами от чиллеров, кондиционеров и систем ИБП. Такая станция стоит дороже, чем параллельное подключение небольших резервных станций. Встроенное параллельное устройство проще, чем внешнее параллельное устройство, и оно позволяет проводить полное  тестирование готовых систем . Это  сокращает время ввода в эксплуатацию ДГУ.  8. Хранение топлива. Должно быть установлен топливный бак для хранения ДТ. Центры обработки данных  должны иметь топлива на сутки работы ДЭС.