Обязательным образом проверяется целостность вакуумных трубок (в случае с вакуумными коллекторами).В системе солнечных коллекторов циркулирует этилен- пропиленглюколь. С помощью манометра специалисты измеряют давление в системе. Если оно упало ниже 2 атмосфер, то это свидетельствует об утечке жидкости. Если вы заметили на крыше жирные пятна, то можете быть уверены – произошла утечка этилен- пропиленглюколя. При возникновении этой проблемы нужно найти место утечки и перевальцовать соединения. После этого специалисты дозаправляют нужное количество этилен- пропиленглюколя и система работает в прежнем режиме.Немаловажно для гелиосистемы проверять насосную группу. Если в ней произойдут какие-то сбои, то система закипит на крыше, взорвутся предохранительные клапаны и жидкость вытечет на крышу.Следующим шагом является чистка фильтров, которые очищают этилен- пропиленглюколь от различных загрязняющих частичек.В самом конце специалисты обязательно проверяют работу электроники (дает ли она импульс на насос и датчики).