Требования описаны в ПУЭ, пункт 4.2.216. раздела «Внутрицеховые распределительные устройства и силовые трансформаторные подстанции». Необходимо учитывать условия длительной нагрузки, кратковременные и ударные перегрузки, а также возможные в процессе эксплуатации длительные перегрузки. Эти требования распространяются на все обмотки многообмоточных трансформаторов.
Агрегаты устанавливаются так, чтобы обеспечивались удобные и безопасные условия для проверки:
количества масла в маслоуказателях,
давления на манометрах герметичных входов и масляных насосов,
состояния приводных механизмов устройств РПН без сброса напряжения.
Чтобы следить за уровнем масла, нужно обеспечить отдельное освещение маслоуказателей в ночное время, если общего освещения недостаточно. На передней стенке расширителя должны быть четко обозначены 3 контрольные линии рядом с трубчатыми или плоскими индикаторами, соответствующим уровням масла при постоянной температуре в неработающем приборе.
Помещения, в которых устанавливаются агрегаты, должны содержаться в полном рабочем состоянии. Не допускается проникновение на объект животных или посторонних людей. Осадки (снег, дождь, град) также вредны для приборов, поэтому нужно следить за состоянием крыши.
Двери трансформаторных помещений должны быть постоянно заперты. На них и в помещениях должны быть сделаны надписи с указанием номеров подстанций и присвоенных им единых диспетчерских наименований. На дверях трансформаторной комнаты необходимо повестить предупреждающие плакаты.