Преимущество туннельной морозильной камеры А. Общая структура Использование штатива наверху из нержавеющей стали, плоская для установки на фундамент без особых требований, нижняя часть конструкции библиотеки с определенной степенью наклона, легко чистится, чтобы минимизировать размножение бактерий. Б. ПУ 1. Туннельный морозильный корпус на базе закрытого холодильного склада в сборе (ZBX99003-86), «комбинированный холодильник с теплоизоляционной сэндвич-панелью» JB / T6527-2006 стандартное изготовление, изготовление, монтаж и приемка. Плата библиотеки использует двойную самозатухающую огнестойкую полиуретановую сэндвич-изоляционную панель из нержавеющей стали, толщина панели 0,8 мм + 0,5 мм пластина из нержавеющей стали SUS304, толщина пластины 150 мм. 2. Теплоизоляционный материал, плита изготовлена из самозатухающего огнестойкого жесткого полиуретана, отвечающего следующим показателям: требования к плотности 40 кг / м3 или выше (менее полной средней плотности панели, затем плотность отбора проб); Коэффициент теплопроводности 0,024 Вт / мК или менее; Требование: прочность на сжатие стеновой панели, крыши 150 ~ 200 кПа, грунта 300 кПа или выше. Bibulous ставка составляет 4% или меньше; Стабильность размеров <1% (30 ℃, 48 ч); Самозатухание 7 секунд или меньше. 3. Дверь: дверь библиотеки с двойным уплотнением и электрическим нагревом, эффективно предотвращает замерзание. C. Механическая трансмиссия 1. Конвейерная лента, цепная сеть ИСПОЛЬЗУЕТ пищевую яркую пружину из нержавеющей стали SUS304, с гладкой поверхностью, пластиной, износным валом, соединенным с гибкой работой, большой роликовой сеткой цепи передачи; 2. Сетчатый ремень и трение скольжения направляющей в зоне контакта с использованием высокомолекулярных износостойких ПВХ материалов. Сделайте трение направляющего скольжения более надежным при контакте с сеткой ленты и разделения, чтобы не уронить крошки, обеспечить безопасность замороженных продуктов. 3. Ультра-высокое трансфинитное устройство для фортификации входной платформы, регулируемое ветрозащитное устройство из нержавеющей стали; разгрузочная горловина на платформе настроена автоматическая гашение. 4. Драйвер передачи, использующий редуктор скорости преобразования частоты, управление частотой вращения сетчатого ремня, скорость двигателя, регулировка замороженного времени. D. Испаритель и размораживание 1. Испаритель в соответствии с выбранной конструкцией температуры испарения исходной жидкости -45 ℃. 2. Испаритель, использующий эффективный, обработан ржавчиной окисления поверхности алюминиевой ребристой трубы, чтобы обеспечить равномерный мороз, воздушный поток, кожух кронштейна принимает ветер из нержавеющей стали. 3. Высокоэффективный и энергосберегающий, малошумный вентилятор с осевым потоком, поршень из нержавеющей стали, лопасти из алюминиевого сплава с защитой от ржавчины, двигатель полностью закрытый, влагостойкий, водонепроницаемый при низких температурах, стабильная работа. 4. Принимает метод ручного газового размораживания, устройство разбрызгивания воды для размораживания газа в испарителе, сильный мороз равномерный, быстрый, полный, дренаж для размораживания газа во избежание замораживания дренажа и циркуляции ветра, брызг воды для размораживания фортификационного газа. E. Электрическое управление 1. Все двигатели и внешние электрические компоненты распределительного шкафа имеют степень защиты не ниже IP55, в двигателе используется водонепроницаемость типа Y2. 2. Оборудование, защитное устройство установлено внутри, может своевременно показать ненормальную работу оборудования, поэтому своевременное устранение неполадок, импорт и экспорт оснащены устройством аварийной остановки. 3. Электрические материалы: основные электрические компоненты управления в основном изготавливаются под торговой маркой Schneider. 4. в соответствии с требованиями клиентов предлагает PLC F. Компрессорная установка Компрессорная установка использует хорошо известный бренд + независимую конструкцию и сборку компании, повышая эффективность и продлевая срок службы.