Модели ИБП с подключением через клеммный терминал требуют обязательной установки внешних защитных автоматов. Для входной и выходной линии переменного тока используйте автоматические выключатели с характеристикой отключения не выше «С» и номинальным током соответствующим максимальной мощности ИБП (рекомендуемый номинал указан в руководстве пользователя). При использовании раздельной линии байпас номинальные параметры защитных автоматов байпаса должны соответствовать выходной линии. Если батарейный блок подключается через клеммы, он также должен оснащаться защитными автоматическими выключателями, рассчитанными на постоянный ток и соответствующее напряжение.