Маломощные источники бесперебойного питания до 10 кВА могут устанавливаться непосредственно в помещении медицинского кабинета. По размерам и уровню шума они сопоставимы с обычным системным блоком формата ATX персонального компьютера.
ИБП мощностью свыше 10 кВА следует размещать в отдельных помещениях, т.к. заметно увеличиваются размеры и уровень шума оборудования. Примерные значения шума для ИБП разной мощности: 20 кВА – до 50 дБА, 100 кВА – 60-65 дБА, 200 кВА – до 70 дБА.
Чаще всего используются свинцово-кислотные аккумуляторы, которые собираются в батарейный массив и подключаются к ИБП. Поэтому при установке ИБП большой мощности следует серьезно подходить к выбору места установки, т.к. собранный шкаф с АКБ может весить более 1 тонны. Если невозможно выбрать помещение с подходящими перекрытиями, необходимо соорудить разгрузочную раму.
При выборе места установки ИБП мощностью свыше 10 кВА, важно учитывать не только факторы вибрации и шума, но и доступность для обслуживания и проверки оборудования. Помимо этого, следует учитывать расположение другого оборудования и возможность быстрого доступа к ИБП в случае аварийных ситуаций.
Нельзя размещать высокопроизводительные источники бесперебойного питания в помещениях без вентиляции, без температурного режима (в пределах от 0 до 40 градусов Цельсия) и с повышенным уровнем влажности. Специалисты «Юниджет» помогут провести планировку служебного помещения медицинского учреждения, в котором будет произведена установка ИБП и иного электротехнического оборудования.
В случае, когда площадь для установки ИБП и допустимая нагрузка на перекрытия ограничена, можно использовать ИБП с литиевыми батареями – такими, как Eurobat Life. Данный тип батарей по всем параметрам превосходит свинцово-кислотные АКБ, но обладает более высокой стоимостью. Литевые батареи также имеют долгий срок службы и меньшее влияние на окружающую среду, что делает их более предпочтительным выбором в долгосрочной перспективе, несмотря на высокие начальные затраты.