Линия энергоснабжения к устройству всегда должна быть защищена автоматическим выключателем (3,15А), желателен дифференциальный выключатель, но не обязателен, если в сети питания от переменного тока уже есть такой выключатель.
Для подачи питания устройству используйте кабель 3 х 1.5 мм2 (фаза + нейтраль + земля). Если расстояние между устройством и заземлением превышает 30 м, установите пластину заземления рядом с устройством.
Любой ценой избегайте соединения кабелей в кабельных каналах, даже если они совершенно водонепроницаемы.
При подсоединении устройств с низким напряжением используйте провода с минимальным поперечным сечением 0.25 мм2. Для электрозамка используйте только провод с поперечным сечением, по крайней мере, 1.5 мм2. Пользуйтесь экранированным проводом, если длина превышает 30 м, заземляя провод в оплетке только со стороны устройства.
Для отключения электроэнергии необходимо использовать автоматический выключатель.
Всегда используйте только кабели (отдельно изолированные провода плюс дополнительная общая изоляция) и никогда не пользуйтесь отдельными проводами, даже если они защищены специальными кабельными оплетками.
Перед началом монтажа необходимо проверить напряжение питания. В случае если напряжение в сети менее 207В или выше 253В, монтаж и эксплуатация систем автоматики ЗАПРЕЩЕНА!