Согласно ГОСТ 31565-2012, п.4.2:
По результатам испытаний кабельному изделию присваивается класс пожарной опасности, который состоит из буквенно-цифрового обозначения. Буквенное обозначение представляет собой аббревиатуру от наименования соответствующего показателя пожарной опасности кабельного изделия. Цифровое обозначение соответствует величине (диапазону) показателя пожарной опасности.
Предел распространения горения (ПРГ), О1 или О2 для кабельного изделия, испытанного одиночно, или П1 — П4 для кабельного изделия, испытанного при групповой прокладке. Цифра «1» означает высший класс безопасности кабельного изделия. ПРГП — это предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке. ПРГО — предел распространения горения при одиночной прокладке кабеля.
В маркировку кабелей, не распространяющих горение при групповой прокладке добавляются буквенные индексы «нг».
Естественно, кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке (ПРГП), характеризуются более высокой степенью пожарной безопасности в сравнении с кабелями, не распространяющими горение при одиночной прокладке (ПРГО).
Расшифровка кодировок и условий применения:
нг(А)-HF (включают в себя все требования нг(А)-LS) — не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Для прокладки во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
нг(А)-HFLTx (включают в себя все требования нг(А)-HF) — не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения. Для прокладки в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
нг(А)-FRHFLTx (включают в себя все требования нг(А)-HFLTx) — огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения. Для прокладки, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.