Расчёт выходной мощности ИБП необходимо выполнять с учётом пусковых токов инверторного холодильника (т.е. по пусковой мощности), а определение времени его автономной работы можно производить по номинальной потребляемой мощности. Такое возможно, так как пусковые токи холодильника длятся секунды, а основное время он работает на номинальной мощности. Более того, холодильник работает циклично, то есть с периодическим включением-выключением, поэтому в реальности время его автономной работы от ИБП будет на 20-30% больше, чем расчетное.