Если у вас Юбас с боком управления «Биокоммандер» с вакуумным датчиком уровня, в этом блоке стоит, как заявляют, интеллектуальная система управления. Проще говоря, управление несложными процессами очистки стоков, поручили сложной системе управления. То есть процессами, которыми в аналогичных септиках Топас и Астра, управляет поплавковый датчик уровня (поплавок), в интеллектуальном Юбасе, управляет:
- гидравлический или аэрационный датчик уровня, подключенный к блоку управления с вакуумным датчиком.
- реле времени, встроенное в микросхему с интеллектуальной прошивкой режимов работы.
В приемном аэротенке, стоит воздушно-пузырьковый датчик, он связан с вакуумным датчиком в блоке управления, он считывает давление, пропорциональное высоте столба жидкости. Ниже 95см (9,5КПа) включается вторая фаза, более 1,65 (16,5 КПа) включается первая фаза. А между этими уровнями работает по времени. Примерно 45 минут длится вторая фаза. Первая не более 80 минут. Эти параметры зависят от объема поступающих стоков. При аварии включается первая фаза.
Далее вся эта система управляет одним или двумя электромагнитными клапанами, которые переключают воздушные потоки межу режимами работы.
Если обслуживание проведено правильно, все аэрационные элементы чистые и работают, а фаза 1 не включается и система даже в принудительном ручном режиме переходит в фазу 2, то это скорее всего, не исправен блок управления, он практически не ремонтопригоден. Можно попробовать проверить работу переключения фаз блоком, грушей и манометром от измерителя артериального давления, он работает в примерно этих диапазонах, но для этого требуется квалифицированный специалист.
Есть два варианта:
1. Купить новый блок управления.
2. Переделать систему под поплавковый датчик уровня, такая схема, является более надежной в эксплуатации.
В любом случаи нужен хороший специалист, понимающий такие системы.