Труба ПНД не может обеспечить защиту высоковольтной кабельной линии.
ПНД-труба является трубой холодного водоснабжения и согласно ГОСТ 18599-2001, трубы из полиэтилена рассчитаны на эксплуатацию при рабочей темпе- ратуре не более 40 °С. Именно этой температурой ограничена длительная прочность полиэтилена и только при этой температуре полиэтилен сохраняет все свои физико-механические свойства. Это существенно меньше тех значений температур, которые характерны в различных режимах работы линий 6–500 кВ с однофазными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Согласно нормативной документации, прочность труб ПНД уже при температуре 80 °С сохраня- ется на протяжении не более 11 месяцев. Затем наступает термическая деструкция материала и снижение механической прочности и кольцевой жесткости.
Таким образом, термодеструкция труб ПНД сводит к нулю все преимущества прокладки кабельных линий в кабелеводах методом ГНБ. Под действием температуры труба теряет механическую прочность, вследствие чего кабель может быть поврежден из-за смещения грунта или механического воздействия.