В случае если нет возможности поставить муфту на анкерной опоре, стандартом
ФСК ЕЭС допускается устанавливать её на поддерживающей
опоре, где ставится полуанкерное крепление, состоящее
из двух натяжных зажимов, при этом важно чтобы монтажные тяжения в них были равны. Во
время монтажа, на период
одноосного тяжения, предусматривают временную оттяжку к опоре.