Для того, чтобы убедиться в безопасности, SUREALLSJB-A-IIBСерия Взрывозащищенная распределительная коробка широко используется в газовой линии, но она должна быть установлена как минимум 3 фута (около 900 мм) далеко от газового счетчика или любых видов источников зажигания, таких как Взрывозащищенная панель, Взрывозащищенная распределительная коробка, взрывозащищенный выключатель и другие устройства, заряженные электричеством.