В соотв. с пунктом 5.1.3.1.1 стандарта ANSI/TIA-606-B мы имеем право использовать «от одного до двух символов, обозначающих местоположение патч-панели внутри шкафа или стойки начиная с вершины», не привязываясь к юнитам. Прошу согласовать.
Вижу в последнем абзаце пункта 5.3.1.1, что номер юнита можно заменить на букву. Но про разделение по типам, про оптику и медь в стандарте не сказано. Нарушения в Вашем формате составного идентификатора я не вижу, а вижу только неудобство. Можете делать так, но при получении документов для гарантии мы будем изучать Ваш кабельный журнал до полной ясности. Лучше выбирать формат идентификаторов по рекомендациям стандарта и руководства.