Здравствуйте! Такой провод способен выдержать мощность 4,1 кВт. Но это лишь в том случае, если заявленное сечение соответствует действительности. Нередко такие провода имеют 1,2 кв. мм реального сечения. И выдержать нагрузку в 4 кВт они не способны. Также желательно подбирать провода с запасом. Поэтому для электрокаменки целесообразно будет использовать кабель с сечением 2,5–3 квадрата.
Автомат на 10 А ставить нельзя. Максимально допустимая нагрузка для таких устройств составляет не более 2,2 кВт. В вашем случае автомат будет срабатывать при каждом включении потребителя.