Здравствуйте.
>>1. Можно какими-то программными методами уменьшить уровень шума от >>вентиляторов в SNR-UPS-ONRM-1000-S24
К сожалению, для этой модели, такая функция не предусмотрена. Инвертор всегда в работе, даже в режиме BYPASS (для подзаряда аккумуляторов), по этой причине он требует непрерывного охлаждения.
>>2. Можете посоветовать подобное по характеристикам устройство ( куда можно сетевую карту добавить) меньшего размера в глубину, не во все телекоммуникационные шкафы SNR-UPS-ONRM-1000-S24 в глубину помещается.
Данная модель ИБП типа On-Line обладает минимальными габаритами по глубине среди аналогичных On-Line моделей SNR.
Меньшими габаритами по глубине обладают модели типа Line-Interactive:
SNR-UPS-LIRM-1000-PS (Чистый синус на выходе, меньше чем у 1000-S24 мощность, карты мониторинга только внешние (RS-232), не расширяется время автономии блоками батарей).
SNR-UPS-LIRM-2000-PS (Чистый синус на выходе, карты мониторинга только внешние (RS-232), не расширяется время автономии блоками батарей, не сильно меньше по глубине, чем 1000-S24).
Вам лучше обратиться с запросом к менеджерам и они посодействуют в подборе оборудования под конкретную задачу.