Сердцем системы является насос высокого давления. По магистралям он подает воду под давлением в помещения, которые нуждаются в увлажнении. Жидкость в систему поступает из центрального источника водоснабжения. Вода перед подачей в насос очищается от примесей. Для этого используется многоступенчатая система водоподготовки на базе обратного осмоса. Далее жидкость подается в насос, откуда под давлением устремляется по трубам к распыляющим форсункам, если система однозональная. При обслуживании многозональной системы возле насоса устанавливается клапанная группа. Она открывает подачу воды в каналы по сигналу с гигростата, который устанавливается в каждой зоне. Пример устройства многозональной системы В доме пять комнат, которые нуждаются в увлажнении. Они являются пятью зонами, к которым прокладываются трубы для подачи воды от насосного блока. В каждом помещении устанавливается датчик влажности (гигростат). Прибор контролирует содержание влаги в воздушной среде. К пяти каналам подключается клапанная группа, она управляет распределением воды в системе. Клапаны отдельных каналов открываются, если возникает необходимость увлажнения определенной комнаты. Датчик настраивается на уровень влажности, который является комфортным для пользователя. К примеру, если владельца устраивает среда с содержанием влаги в пределах 50%, а микроклимат комнаты соответствует требованиям, клапан, отвечающий за данную зону, не открывается и форсунка в этой комнате не работает. Когда влажность падает ниже 50%, датчик подает сигнал в блок управления, который отправляет команду в насос. Последний включается. Открывается клапан той зоны, которую нужно увлажнить, в трубу подается вода, и через форсунку происходит распыление влаги в этой комнате. Пример устройства однозональной системы (когда оборудование обслуживает не одну комнату, а две или три). Основной гигростат устанавливается в самом маленьком или в проходном помещении, где наблюдается наименьшее движение воздуха. Датчик настраивается на нужную влажность, например 50%. В других комнатах устанавливаются максимальные гигростаты. Устройства позволяют контролировать переувлажнение этих зон. На максимальных датчиках также устанавливается предел влажности — 50%. Если какое-либо устройство фиксирует превышение параметра, оно отправляет сигнал к модулю управления, который отключает весь комплекс. Разница между одно- и многозональной системами В многозональной системе управляющие датчики стоят во всех обслуживаемых помещениях. Есть возможность регулировки влажности и включения/выключения форсунок в каждой комнате (зоне) независимо друг от друга. Пример. В детской (зона 1) влажность нормальная, форсунки неактивны. В спальне (зона 2) слишком сухо. Оборудование срабатывает в помещении для сна и отдыха. Многозональная система подразумевает независимость зон обслуживания друг от друга. Однозональный комплекс, принимая сигнал от любого из датчиков, выключается или включается во всех комнатах одновременно. Многозональная система обеспечивает более точный контроль влажности в любой зоне обслуживания и стоит дороже.