В данной статье мы разберем три наиболее популярных способа  установки дистанционного мониторинга, на примере дизельной станции оборудованной, контроллером DSE. Для дистанционного мониторинга параметров работы и управления дизель-генераторной установки с контроллерами DSE чаще применяются два способа решения задач удаленного управления:   - c применением дополнительного оборудования;  - без дополнительного оборудования. Первый способ можно разделить на два варианта: - с использованием  оригинального специализированного контроллера DSE890, производимого заводом DSE; - с использованием универсального блока дистанционного управления и наблюдения CCU825 или CCU422.       В первом варианте модуль DSE890 (DSEWebNet Gateway) используется совместно с поддерживаемыми контроллерами DSE для обеспечения мониторинга  и  связи через DSEWebNet.   DSE890 (DSEWebNet Gateway) может установить связь c пятью подключенными контроллерами DSE различного типа для мониторинга и управления. Когда получаемые данные изменяются, это фиксируется во внутренней памяти модуля. Через равные промежутки времени, регистрируемые данные передаются на принимающий сервер DSE. Server, размещенный на территории завода DSE, обрабатывает полученные данные и размещает их на DSEWebNet. К DSEWebNet, к которому можно получить доступ через подключенное к интернету устройство с веб-браузером, это позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление несколькими контроллерами DSE по всему миру. Управление происходит из личного кабинета на сервере DSE.   Шлюз подключается к серверу данных DSE посредством интегрального соединения Ethernet или GPRS (GSM или 3G мобильный интернет) и включает в себя GPS навигацию, отображаемую на реальной карте с привязкой местоположения. Преимущества: - Полностью графический интерфейс программы управления; - Возможность установки программы, как на стационарные, так и на мобильные компьютеры и смартфоны, имеющие выход в Интернет; - Использование GPS-навигации для контроля местонахождения передвижных ДГУ. Недостатки: - Высокий уровень качества оборудования, отличается от других способов по ценовому диапазону.      Что касается второго варианта, то  стоит заметить, что модули CCU825 и CCU422 специально разработаны для контроля и управления оборудованием, использующим дискретные сигналы. Обмен информацией об оборудовании происходит с помощью SMS или голосовых сообщений по GSM каналу связи любого оператора сотовой связи. Число обрабатываемых прерываний событий может быть от 4 (CCU422) до 8 (CCU825). Каждый канал контролируется на изменение уровня электрического потенциала, и контроллер фиксирует это событие посылкой SMS или голосового сообщение. Таким образом, количество сообщений о состоянии контролируемого оборудования может быть от 8 до 16. Количество адресуемых абонентов до 32. Также возможно управление ДГУ (запуск, остановка) с помощью SMS отправленных на установленный модуль CCU. Преимущества: - Нет привязки к доступности сети Интернет, необходима лишь зона покрытия сотовой связи выбранного оператор; - простота эксплуатация и наглядность событий из-за использования обычных SMS сообщений; - низкая цена. Недостатки: - Нет возможности отслеживания нахождения оборудования; - возможность работы только с мобильных телефонов; - нет возможности интегрирования в общую систему SCADA предприятия.  Также имеется возможность дистанционной работы с пультом управления DSE 7320, установленном на стационарной ДГУ по проводному каналу RS485. Двухпроводной кабель подключается непосредственно к контроллеру с одной стороны и через конвертер RS485-USB к компьютеру с другой. Мониторинг и управление в этом случае осуществляется через фирменные программы DSE Scada или DSE Configuration Suite.  Преимущества: - Нет необходимости использования дополнительного оборудования; - простота в  использовании.    Недостатки: - Необходимость прокладки экранированной витой пары (кабеля FTP) от стационарного компьютера до контроллера ДГУ; - мониторинг и управление ДГУ только одним оператором