В зависимости от необходимости (в каждом конкретном случае) можно рассмотреть несколько вариантов комплектации труб:
На отопление – необходимы две трубы. По одной осуществляется подача теплоносителя, по другой охлажденный теплоноситель возвращается обратно в котельную для нагрева. Расхода воды (теплоносителя) нет, поэтому диаметр труб требуется одинаковый. Можно подобрать одинарные трубы (25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125мм), в таком случае, если от котельной до здания 30м, то общая длина одинарных труб будет 2х30=60м, а если подобрать парные (двойные) трубы – 30м, что уменьшит общую стоимость по трассе. Диаметры двойных труб возможны следующие: 2х25, 2х32, 2х40, 2х50, 2х63мм. Диаметр трубы зависит от количества тепла, которое необходимо передать, и зависит также от мощности котла. Номинальная тепловая мощность указана на конкретный диаметр
На горячее водоснабжение (ГВС): как одинарные трубы (диаметром от 25 до 125мм), так и парные (диаметры 25/20, 25х25, 32/25, 2х32, 40х25, 2х40, 50х25, 50х32, 2х50, 2х63мм). Как правило, при проектировании систем ГВС предусматривается постоянная рециркуляция горячей воды (для поддержания постоянной температуры для неизрасходованной воды), поэтому потребуется два одинарных или один двойной трубопровод. Поскольку расход воды предусмотрен, обратный диаметр не обязательно должен быть равен подающему диаметру и может быть меньше.
На отопление и ГВС:
либо две парных системы (одна на отопление, другая на ГВС), с увеличенной толщиной теплоизоляционного слоя, соответственно, с меньшими теплопотерями относительно четырёхтрубной системы.
либо четырёхтрубная система. Она позволяет совместить оба контура: и отопление, и горячее водоснабжение в одном теплоизолированном кожухе.
Возможные типоразмеры: 2х25/25+20, 2х32/25+20, 2х32/32+25, 2х40/40+32. Первые 2 диаметра – отопление, вторые 2 – ГВС.
Следует отметить, что как в случае с парными, так и в случае с четырёхтрубными системами между напорными трубами обязательно должна быть теплоизоляция для исключения прямого теплообмена (требование СНиП). Кроме того, не допускается совместное использование в одном теплоизолированном кожухе труб на холодную воду (ХВС) с какими-либо другими, не важно, отопление это или горячее водоснабжение.