Проверить систему на наличие неправильных соединений, повреждений изоляции или неисправных устройств. Обратить внимание на функционально обусловленные токи утечки преобразователя частоты. (TI 800_000000003) В качестве защитных устройств не должны использоваться дифференциальные автоматические выключатели типа A или AC. При необходимости заменить на УЗО типа B(+) с чувствительностью ко всем типам токов (например, Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Необходимо также соблюдать требования всех действующих норм и стандартов. При работе в сети IT необходимо установить/переключить перемычку или DIP-переключатель преобразователя частоты на сеть IT. Это позволяет частично деактивировать встроенный сетевой фильтр и снизить токи утечки. При этом в сеть могут проникать помехи ЭМС без фильтрации. Необходимо соблюдать указания руководства по эксплуатации преобразователя частоты.