КСБ – огнестойкие симметричные кабели парной скрутки для передачи цифрового сигнала с нормированным волновым сопротивлением на частоте 1 МГц. Они предназначены для прокладки в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в качестве интерфейсных линий, работающих по цифровым стандартам, таким как RS-485, Profibus, Can, LonWorks и др.
Напомним, что исполнения кабелей расшифровываются следующим образом:
FRHF – Fire resistant, Halogen Free. Это означает, что кабель огнестойкий и не выделяет коррозионно-активных галогеносодержащих кислот при горении и тлении (в том числе обладает низким дымо- и газовыделением).
FRLS – Fire resistant, LowSmoke. Кабель огнестойкий и обладает пониженным дымо- и газовыделением при горении и тлении.
Кабели КСБ в исполнении -FRLS предназначены для эксплуатации внутри помещения или в закрытых конструкциях вне помещений (трубы, короба, под навесами и т.д.). Могут эксплуатироваться при температурах от – 50º С до +70º С.
Кабели КСБ в исполнении -FRHF предназначены для эксплуатации внутри помещения, в закрытых конструкциях вне помещений (трубы, короба, под навесами и т.д.) и на открытом воздухе (для кабелей с оболочкой черного цвета). Могут быть использованы при температурах от – 60º С до +80º С.
Огнестойкие кабели марок КСБ КГ и КСБ К выпускаются в броне в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок. Данный бронированный кабель для систем противопожарной защиты может быть использован во взрывоопасных зонах. Кабель КСБ К имеет защитный шланг поверх брони, позволяющий прокладывать кабель в грунтах категории I÷III.