Если радиатор оборудован краном Маевского:
простелите на пол полотенце или ненужную тряпку (можно поставить под выпускное отверстие емкость для сбора воды, ее будет немного);
наденьте перчатки, чтобы не обжечь руки горячей водой;
медленно открывайте кран радиаторным ключом или плоской отверткой (зависит от конструкции крана), пока не послышится шипящий звук (это значит, что воздух выходит);
когда шипение прекратится и из крана потечет тонкая струйка воды, кран можно закрывать, воздушная пробка устранена.
Если вместо крана на торце радиатора установлена заглушка, сначала нужно будет перекрыть подачу теплоносителя в теплообменник. Затем – снять пробку, спустив основное количество воды, и установить кран Маевского (комплект можно приобрести в любом сантехническом магазине). После этого можно возобновлять подачу теплоносителя и стравливать воздух по алгоритму, описанному выше.