Для присоединения радиаторов водяного отопления используются следующие основные типы арматуры:
Шаровые краны;
Ручные вентили;
Термостатические клапаны;
Узлы подключения.
Шаровые краны являются простейшим устройством среди всех типов арматуры, но отличаются высокой надежностью и длительным сроком службы. Эти устройства выполняются в угловой или прямой форме, могут иметь сгон для организации разборного соединения, изделия имеют довольно грубую настройку и не отличаются точностью регулирования.
Ручные вентили по функционалу сходны с шаровыми кранами, но обладают более точной настройкой. Изделия также выполняются в прямом или угловом исполнении, имеют наружные и внутренние резьбы, могут быть оснащены сгоном типа «Американка».
Термостатические клапаны являются наиболее точными в плане регулирования температуры, с их помощью организуется автоматический режим управления температурой батареи за счет корректирования расхода теплоносителя через устройство в зависимости от температуры в отапливаемом помещении. Для реализации автоматической регулировки клапана оснащаются термоголовками различных модификаций или сервоприводами. Следует отметить, что терморегулирующая арматура практически не используется с чугунными радиаторами – они очень медленно реагируют на изменение расхода теплоносителя.
Узлы подключения являются специальной модификацией запорно-регулирующей арматуры. Изделия могут иметь ручное или термостатическое управление, чаще всего подключаются к нижним резьбам, но существуют модели и для присоединения к боковым резьбовым отверстиям. Узлы выполняются в прямой или угловой форме, в качестве внутренних рабочих элементов могут иметь шаровые краны, ручные и термостатические клапаны, оборудование используется в однотрубных и двухтрубных схемах, иногда оснащается удлиняющими зондами и встроенными байпасами.