Да, применение предохранителей для защиты ограничителей перенапряжений Acti9 (PRD1 Master, PRD1 25r, PRD1 35r,  iPRF1 12.5r, iPF65, iPF40, iPF20, iPF8, iPRD65, iPRD40, iPRD20, iPRD8) допускается.
Однако необходимо учитывать, что в этом случае защита от коротких замыканий низкой интенсивности (импедансных) которые могут возникнуть при временном повышении напряжения обеспечивается недостаточно хорошо. Для ОПН с защитой нейтрального рабочего проводника от импульсных перенапряжений защита должна обеспечиваться 4-х полюсным блоком предохранителей, что возможно не для всех типов держателей предохранителей и разъединителей-предохранителей.
Соответствующие рекомендации Вы найдете во вложенном документе.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна