Добрый день. В современных трехфазных сетях сила тока составляет порядка 90 А. Чтобы получить более точную информацию, посмотрите в паспорт двигателя. Обратить внимание следует на КПД и коэффициент мощности. Мы будем опираться на средние значения.
При отсутствии механических воздействий на кабель выбирайте марку ВВГнг. В большинстве случаев будет достаточно трехжильного медного кабеля с сечением 50 кв. мм. Если же двигатель имеет тяжелый пуск, то возможна значительная просадка напряжения в момент запуска. Чтобы перестраховаться, выбирайте сечение с запасом (70 кв. мм.). Пускатель должен быть 6 величины.