На примере подключения ТР-101 и ЕМ-486.
Для настройки необходимо подключить ЕМ-486 к питающей сети и подключить ее к серверу Overvis. Далее необходимо произвести подключение ТР-101 согласно паспорта устройства. Затем следует соединить устройство ТР-101 с ЕМ-486 с помощью двухжильного кабеля для создания локальной сети RS-485.
Очень важно соблюдать полярность всех подключенных Modbus устройств в локальной сети RS-485.
Далее следует в настройках устройства ТР-101 разрешить передачу данных по линии RS-485, для этого в настройках устройства находим параметр «rSA» и устанавливаем значение «1» что соответствует «связь по Modbus».
Затем нажимаем кнопку Ввод, и сохраняем настройки. Далее переходим к параметру rSn и устанавливаем номер устройства в сети 16. Готово.
Теперь заходим в существующий аккаунт на сайте Overvis.com, выбираем сеть к которой будет подключено данное устройство и нажимаем кнопку «добавить устройство». Заполняем поле название, по желанию добавляем описание, в поле Modbus ID необходимо выставить тот же коммуникационный адрес который указан в настройках устройства. (На устройстве ТР-101 мы установили адрес 16). В поле «интервал считывания» задаем частоту опроса устройств сервером Overvis, максимально возможная частота-60 сек. По умолчанию 1 чтение раз в 300 сек.
В поле «инициализировать из шаблона» необходимо выбрать из списка глобальных шаблонов ваше подключенное устройство. Выбираем ТР-101. Все остальные Настройки реализации протокола Modbus предназначены для технических специалистов. Нажимаем кнопку «добавить устройство», и мы видим что наше устройство появилось в сети. Перейдя на само устройство в аккаунте Overvis вы увидите список параметров согласно паспорта устройства.
Все дальнейшие настройки устройства ТР-101 можно производить через интерфейс вашего аккаунта.t.