Для того, чтобы произошло срабатывание ГОА, нужно, чтобы объёмная температура превысила предельное значение в месте нахождение генератора. Температура самовоспламенения шашки-заряда АОС составляет 711оС, температура самосрабатывания узла запуска  (если это, например, внешний узел запуска ВЭЛ) не менее 250оС . Таким образом, даже если генератор при  пожаре сработает -  это не решит проблему пожаротушения, так как  в секции электровоза таких генераторов как минимум 4 (в разных установках предусматривается разное количество ГОА). Срабатывание одного, или даже всех генераторов, но с  разбросом по времени не обеспечит создание и поддержание огнетушащей концентрации в объеме, необходимом для тушения пожара.