Выбирая место монтажа предохранительных устройств необходимо придерживаться ряда рекомендаций:
▣ Не допускается установка запорной арматуры на участке от трубопровода системы отопления до предохранительного клапана (группы безопасности).
▣ Необходимо устанавливать клапан в месте, где исключается случайное касание частей тела с клапаном, так как, сбрасываемая через клапан температура может достигать 100°С.
▣ Производить монтаж предохранительного клапана нужно на участке, рядом с чувствительным к повышению давлению оборудованию, на расстоянии не более одного метра от котла отопления на подающей магистрали.