Для повышения надежности системы электропитания, построенной на основе ИБП, применяют технологию резервирования, предусмотрены следующие уровни резервирования:
N+x (частный случай – N+1). Этому уровню соответствует схема, при которой выход из строя x шт. ИБП не приводит к потере нагрузки. Используется при однолучевой схеме электропитания нагрузки.
2N. Этому уровню соответствует схема, при которой выход из строя любой из двух независимых систем ИБП не приводит к потере нагрузки. Используется исключительно при двухлучевой схеме электропитания нагрузки.
2N+1 – высший уровень резервирования, схема используется исключительно при двухлучевой схеме электропитания нагрузки.
N – соответствует схеме, не имеющей резервирования, выход из строя одиночного ИБП приводит к потере нагрузки.