Главная мера - правильный выбор ОПН. К сожалению, по мере эксплуатации любого изделия, в том числе силового трансформатора, происходит старение материалов. Наиболее неприятным моментом старения основной изоляции силового трансформатора является снижение электрической прочности главной и витковой изоляции, что в первую очередь, сказывается на стойкости трансформатора к воздействию грозовых и коммутационных перенапряжений. Для продления периода безаварийной эксплуатации силового трансформатора необходимо ограничить уровень воздействующих перенапряжений. Следовательно, основное требования к ОПН - минимальный уровень остающихся перенапряжений при известных нормированных значениях и параметрах импульсов тока. Грозовые перенапряжения нормируются импульсом тока 8/20 мкс амплитудой 10 или 20 кА. Коммутационные перенапряжения нормируются импульсом 1/2000 мкс при токе 250, 500 или 1000 А. Следовательно, сравнив соответствующие остающиеся напряжения, можно выбрать тип нужного ОПН. Можно просто сравнить пропускные токи для импульса 1/2000 мкс (2 мс). Чем больше пропускная способность, тем лучше.