В соответствии с «Нормами и правилами проектирования», расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до поверхности перекрытия должно быть в пределах от 0,08 до 0,30 м. В некоторых случаях, связанных с особенностями конструкции перекрытий, например, при наличии выступов, допускается увеличение этого расстояния до 0,40 м. Это предусмотрено в пункте 6.2.11 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты».