Сначала общее между этими 3-мя моделями: все 3 модели имеют открытую и закрытую камеру сгорания. Отличия следующие: модель Vitopend 100-W тип WH1D по конструкции бывает одно и двухконтурный, модели котлов Vitopend 100-W тип WHKB (снят с производства) и Vitopend 111-W(снят с производства) тип WHSB выпускаются только в комбинированном исполнении, т.е. бывают только 2-х контурные. В модели Vitopend 100-W тип WHKB есть встроенный небольшой бойлер (ёмкость) объёмом 4 л, а модель Vitopend 111-W комплектуется встроенным 46л бойлером Модель WH1D, как и WHSB имеет встроенный ж.к. дисплей, на котором отображается следующая информация: Работа контура Отопления, Работа приготовление горячей воды, Цифровая индикация или код неисправности, Температура, °C, Сервисная настройка, Актуальная мощность горелки, Горелка работает, Неисправность. В модели WHKB такого дисплея нет., вся информация передаётся через светодиоды (индикаторы), расположенный на передней панели. Ещё одно отличие-это в комплектах поставки котлов. Модель Vitopend 100-W тип WH1D поставляется в 3-х вариантах: просто котёл, котёл с монтажным приспособлением, котёл с монтажной рамой. Во всех 3-х вариантах так же прилагается техническая документация «ТД». Котлы типа WHKB могут так же поставляться с дымоходом (арт. WHKB023, WHKB024). Модели WH1D и WHKB имеют контроллер для режима с постоянной температурой подающей магистрали, т.е. НЕ погодозависимые. Котёл включается и выключается по температуре «обратки», для того, что бы котёл мог работать по комнатной температуре для моделей тип WH1D и WHKB можно приобрести следующие комнатные регуляторы: Vitotrol 100 RT, Vitotrol 100 UTA, Vitotrol 100 UTDB, Vitotrol 100 UTDB-RF. Котёл Vitopend 111-W помимо вышеперечисленных контроллеров, можно доукомплектовать уличным датчиком Z006506, тогда котёл будет работать не по комнатной температуре, а по уличной температуре, регулировка температуры (наклон температурных кривых) в этом случае осуществляется одной из 2х ручек, расположенных на передней панели котла.