Дизельный электрогенератор можно использовать с параллельным подключением к сети энергоснабжения или к другому дизельгенератору. В таком случае он будет компенсировать недостаток мощности в случае непредвиденных нагрузок. Подобная схема подключения также применяется с целью повышения надежности энергоснабжения для особой категории потребителей.
Параллельное подключение «дизель–дизель» при одинаковых технических характеристиках установок позволяет использовать их как одновременно, так и поочередно. Ко второму способу прибегают тогда, когда нужно отключить одну из ДГУ для проведения ТО или планового ремонта и при этом сохранить подачу в сеть тока с неизменными параметрами. Иногда, вместо покупки и эксплуатации одной ДГУ, более экономичным вариантом является приобретение и использования двух ДГУ соответствующей суммарной мощности.
Параллельное подключение по схеме «дизель–сеть» помогает избежать проблем со снижением напряжения в сети в моменты пиковых нагрузок. В этом случае ДГУ должна быть дополнительно оснащена автоматикой, позволяющей генератору реагировать на изменения электрических показателей в сети и держать их значение на заданном уровне. Подобные системы автоматизации устанавливаются на довольно мощных ДГУ (300 кВт), применение которых и является наиболее рациональным в подобных схемах энергоснабжения.