Для того, чтобы ДГУ автоматически запускалась при пропадании напряжения и выключалась при его появлении, необходимо, чтобы на ДГУ были установлены:
Автомат ввода резерва (АВР). Устройство, которое отслеживает наличие напряжения от внешней сети. При пропадании внешней сети, АВР дает команду запуска для ДГУ. После запуска ДГУ и выдачи ей напряжения, АВР переключает питание нагрузки с внешней сети на ДГУ. При появлении внешней сети все происходит в обратном порядке. Питание переключается на внешнюю сеть, и АВР дает команду ДГУ на остановку.
При этом ДГУ должна комплектоваться панелью управления, которая позволяет производить автоматический запуск и остановку по команде от АВР.
Для гарантированного запуска ДГУ также рекомендуется комплектовать зарядным устройством стартерной АКБ и подогревателем охлаждающей жидкости.