В зависимости от технических характеристик нагревательного саморегулирующегося кабеля, максимальная длина секции может быть разная. Максимальная длина секции для 17КСТМ при условии холодного пуска в зависимости от температуры и типа автоматического выключателя питания при 230 В будет разная: при использовании автомата на 10 А: при температуре 0°С – 74м, -10°С - 63м, -20° - 58 м, при 16А: 0°С – 98м, -10°С – 83м, -20°С – 78м. Поэтому для обогрева трубы длиной 100 метров вам потребуется установка дополнительной сервисной коробки для того, чтобы запитать вторую нагревательную секцию, так как длина обогреваемого участка превышает максимально возможную длину нагревательной секции для этой марки.