При выпуске оборудования на каждом котле регулируется давление газа. Берется номинальное давление газа, которое должно приходить у абонентов - 1300 Па, согласно требованиям ГОСТ.
Исходя из этих данных настраивается максимальная мощность, малое пламя и пламя запальника. Далее происходит проверка газоуловителем и после этого котел упаковывается.
Но входящее давление газа у абонентов разное, на что влияет удаленность от газораспределительной станции и специфика региона.
Поэтому для стабильной и эффективной работы котла необходимо проводить пуско-наладочные работы в полном объеме. В том числе производить настройку давления газа под конкретные условия абонента по месту установки оборудования.