Биологические очистные сооружения имеют различную производительность в зависимости от мощности входной камеры очистного сооружения, которая способна обрабатывать одновременный сброс сточных вод.
Вторым параметром при выборе очистного сооружения является глубина, на которой канализационная труба выходит из дома. Глубина впускной трубы может быть разной.
При стандартной установке глубина залегания труб септика может составлять от 300 до 800 мм.
800-1400 мм для установки надставки.
При установке версии с надставками или при установке CSC — от 140 до 240 см.
Следующий параметр, который необходимо учитывать при выборе очистных сооружений, — это уровень грунтовых вод на участке. Если грунтовые воды находятся на высоте до 50 см над поверхностью, следует выбрать очистные сооружения с принудительным сбросом, где очищенная вода хранится в резервуаре, а затем откачивается. Рекомендуется выбрать горизонтальную версию (лонг).