В горелках с стартером вентиляционного двигателя мощностью 22 кВт и выше, из-за разрушительного воздействия электрических помех, которые оказывает силовая цепь или высокое напряжение на регулирующие устройства, силовая цепь и цепь управления должны устанавливаться отдельно. По этой причине вводится стартер вентиляционного двигателя горелки raadman (raadman motor starter (RMS), в котором встроена силовая цепь. Самый распространенный стартер вентиляционного двигателя — звезда-треугольник, а преобразователь переменной скорости также называется VSD (Variable Speed Drive).
RMS-…-SD-…
Стартер звезда-треугольник является наиболее часто используемым методом пуска трехфазного асинхронного двигателя. При пуске по схеме «звезда-треугольник» асинхронный двигатель подключается по схеме «звезда» в течение всего периода пуска. Чтобы использовать этот метод пуска, двигатель должен быть соединен треугольником во время нормальной работы. Эта система запуска имеет некоторые недостатки, которые упомянуты ниже:
Ток перегрузки, потребляемый от электросети во время пуска
Токовые и механические удары в момент пуска момента нагрузки - Токовые и механические удары по двигателю в момент изменения состояния со звезды на треугольник, что сокращает срок службы двигателя.
при увеличении диапазона тока увеличиваются размеры контакторов и тепловых реле.
RMS-…-VSD-…
Преобразователь переменной скорости также называется VSD (преобразователь частоты), VFD (преобразователь частоты) или просто привод. Привод состоит в основном из двух частей; одна часть преобразует переменный ток (50 или 60 Гц) в постоянный, а другая часть преобразует постоянный ток обратно в переменный, но с переменной частотой 0–250 Гц. Привод может управлять скоростью двигателя, контролируя частоту. При пуске привод увеличивает частоту с 0 Гц до частоты сети (50 или 60 Гц). Постепенно увеличивая частоту, двигатель может работать с номинальной скоростью для этой частоты. Поскольку двигатель может работать со своей номинальной скоростью, номинальный крутящий момент доступен уже с пуска, а ток будет примерно равен номинальному току. Обычно привод отключается, если ток превышает номинальный в 1,5 раза. Ниже приведены ограничения запуска с диска:
создание шума и гармоник в сети (требуется фильтр) и высокая стоимость