Для получения максимальных значений теплоотдачи, рекомендуется устанавливать конвектор теплообменником к окну. Регулирование теплоотдачи в конвекторах «Бриз» (естественная конвекция) по температуре помещения осуществляется изменением расхода теплоносителя через конвектор. Конвекторы Бриз В (принудительная конвекция, вентиляторы ~220В) ручная регулировка. Ручная установка количества оборотов вентиляторов в диапазоне «0...MAX»настенным электронным регулятором плавного регулирования оборотов VRS. Количество конвекторов,подключаемых на один регулятор подбирается по общей мощности нагрузки(вентиляторов) Одноступенчатое регулирование оборотов вентиляторов (вкл.-выкл.) по температуре помещения может осуществляться настенными термостатами: RAA21(электромеханический) RDD310MM (электронный цифровой, напряжение питания 220В). Конвекторы Бриз В (принудительная конвекция, вентиляторы ~220В) автоматическая регулировка. Ступенчатое изменениеоборотов вентиляторов конвектора(0 –min–mid–max) в автоматическом режиме, в зависимости от температуры помещения, осуществляется с помощью модуля трехступенчатого управления вентиляторами ТСМ-220 (встраивается в корпус конвектора) и настенного электронного терморегулятора SimensRDF310.2/MM (управляет до 20 конвекторов), напряжение питания 220В. Кроме того, настенный электронный терморегулятор SimensRDF310.2/MM имеет дополнительный выход для управления термоэлектрическими сервоприводами (применяются для регулировки потока теплоносителя в исполнении «Бриз В ххх Терм» с встроенным терморегулирующим клапаном). Регулировка потока теплоносителя также может осуществляться независимо от настенного электронного терморегулятора RDF310.2/MM. В этом случае, на встраиваемый терморегулирующий клапан (в исполнении «Бриз В ххх Терм») монтируется термоголовка “F” дистанционного управления.