Частотный преобразователь и устройства плавного пуска необходимы для снижения пусковых токов при включении и выводе на режим насосного оборудования, так же это защищает насос от гидроудара. ЧРП возможно использовать для регулировки гидравлических характеристик работы. При работе с насосами динамического типа: расход меняется прямо пропорционально, напор – как квадратичная функция, потребляемая мощность – как кубическая. При работе с объемными насосами, давление на выходе остается постоянной величиной, уменьшая обороты – уменьшается производительность
Также для повышения частоты вращения вала нужно убедиться, что насос и двигатель рассчитаны для работы на требуемых значениях.