Это происходит из-за того, что на месте установки инверторного стабилизатора неправильно смонтировано заземление. Оно выполнено через металлические трубы водопровода. В этом случае утечка тока (5-7 мА), которую дают сетевые фильтры инверторного стабилизатора, попадает именно на данные трубы и вызывает неприятные ощущения при включении крана.
Обратите внимание! Заземление при эксплуатации инверторных стабилизаторов требуется непосредственно для защиты от токов «утечки» и поражения электрическим током, так как их корпус выполнен из металла.