Отличаются они между собой конструкцией. Простой дымоход-это одно стенная труба и фитинги. Используется в атмосферных котлах, а так же в турбированных, если монтаж дымохода предполагает например следующую установку: забор воздуха происходит через боковую стену, а выброс газов через кровлю. Коаксиальный дымоход (труба в трубе). Используется такой дымоход в котлах с турбо наддувом (с закрытой камерой сгорания). В настенных котлах Vitopend диаметр дымохода 60/100 мм, т.е. внутренний диаметр 60 мм, внешний диаметр - 100 мм. По внутреннему диаметру происходит выброс выхлопных газов, а по внешнему происходит забор воздуха. Бывают ещё дымоход 80/125. Такой дымоход используется когда превышина максимально допустимая длина дымохода для диаметра 60/100 мм. Фирма Viessmann для настенных котлов Vitopend выпускает готовое решение для турбированных котлов: Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 ( арт. 7194844) или 80/125 (арт. 7246540); Коаксиальный проход через наружную 60/100 (против обледенения) (арт. 7246579). В эти комплекты входят: -проход через стену - стеновые диафрагмы-кольца белого цвета, которые закрывают неровности в отверстии, куда уходит дымоход -присоединительное колено котла (угол LAS 87).