К помещению, в котором будет размещен трансформатор, предъявляют строгие требования. В первую очередь, должны быть созданы удобные и безопасные условия для контроля режима работы оборудования, уровня и температуры масла, газового реле, а также для забора масляных проб.
Стены, дверные проемы и вентиляционные отверстия, потолки необходимо оштукатурить, а полы зацементировать, кабельные каналы оборудовать каркасом, конструкциями для прокладки кабелей и закрыть сверху плитами. Помещения для трансформатора с естественным охлаждением необходимо оборудовать непрерывной приточно-вытяжной вентиляцией с таким воздухообменом, при котором разница температур входящего и выходящего воздуха не превышает 15 °С при номинальной нагрузке оборудования. Стены и потолки помещения должны быть побелены, а металлические конструкции (жалюзи, решетки, шины заземления и т.д.) - покрыты краской или лаком. Маслосборные ямы под прибором нужно засыпать гравием. На фундаментах установить направляющие конструкции из швеллера.