Отличительной особенностью конструкции модульно-штыревой системы заземления является возможность дополнительно наращивать глубину забивки для достижения необходимого сопротивления растеканию электрического тока.
При наращивании каждого дополнительного стержня рекомендуется замерять сопротивление растеканию до достижения требуемого результата.
В некоторых случаях условия забивки могут быть ограничены особенностями грунта (каменная плита на определенной глубине, мелкодисперсные камни и песок).
В таком случае рекомендуется наращивать глубину забивания до упора, далее от точки заземления отмерить расстояние, равное глубине забивки, и продолжить монтаж следующей точки. После этого необходимо соединить точки заземления плоским оцинкованным проводником сечением не менее 120 мм² и замерить сопротивление. Для достижения необходимого результата повторить процесс.