Типичные требования к конструкции волоконно-оптического кабеля:
Кабель должен быть «сухой» или с минимальным содержанием гидрофобного заполнителя во избежание его стекания;
Под наружной полиэтиленовой оболочкой должно быть бронирование кабеля стальными проволоками;
Наружная оболочка должна быть выполнена из полимерной композиции, не распространяющей горение и не содержащая галогенов, с низким дымовыделением (нг(А)-HF).
Методы крепления:
В вертикальных шахтах кабели крепят накладками к скобам, заделанным в бетонированных стенах. При этом, согласно п.2.3.15 ПУЭ-7 изд., в процессе монтажа и эксплуатации должно быть исключено возникновение в кабельной линии опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены;
кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения в муфтах под действием собственного веса кабелей.
Согласно п.279 РД 06-572-03 «Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности» расстояние между местами закрепления кабеля в наклонных выработках не должно превышать 5 м, а в вертикальных выработках — 7 м.