Приведена общая схема датчиков с разными переходами в приложении.
Соединение к модулю необходимо производить согласно документации.
В конфигураторе Advantys можно в HELP найти схему разводки для модуля. Прикреплен файл из HELP.
Контакт «+» датчика необходимо соединить с контактом «+» модуля STB DDI 3725,
контакт «0V» датчика соединить с контактом «-» модуля и контакт «IN» датчика соединить со входом модуля.
Для первого датчика контакты «+» подключаются к контакту 1 на модуле, контакт «-» датчика к контакту 9 на модуле,
контакт выхода датчика «IN» подключается к контакту 2 на модуле и т.д.
Контакты 9 и 18 объединены и подключены к нулевому потенциалу источника питания, всего общих клемм 4
(9-лево и 9-право, 18-лево и 18-право).
В приложенном файле развернутый вопрос и ответ, имя файла "Case_09582364" (это ссылка)