Здравствуйте.
Если имеется в виду подключение дополнительной нагрузки без отключения ИБП, то возможность будет зависеть от способа подключения. Для подключения нагрузки, на задней панели этой модели ИБП располагается клеммный терминал.
Если к клеммному терминалу ИБП подключен блок розеток, который является распределителем питания для нагрузки подключенной к ИБП, то подключение нагрузки к блоку розеток, без отключения ИБП, является допустимым.
Но если работа по добавлению нагрузки предполагает работу с клеммником ИБП, то под напряжением работы проводить запрещено, потребуется отключение ИБП от сети и размыкание цепи встроенных аккумуляторов.