Сквозная нейтраль не влияет на УЗО, так как у ИБП есть фильтр помех с утечкой на землю примерно 5 мА, а УЗО, устанавливаемое в быту, обычно не превышает 30 мА. Однако, если установлено УЗО на 10 мА и при этом есть ток утечки фильтров у нагрузки и утечка фильтра ИБП, то такое УЗО может выбивать.