Для регулировки температуры ГВС необходимо устанавливать оборудование устойчивое к параметрам подающего трубопровода тепловой сети (Т=150оС). Отечественные регуляторы в основном рассчитаны на более низкую температуру и быстро выходят из строя. По многолетнему опыту установки данного оборудования хорошо зарекомендовали себя регуляторы температуры фирмы Данфосс, длительное время работающие в тепловых пунктах.
По опыту наших специалистов труднее всего регулировать температуру ГВС в небольших пяти-девяти этажных домах без циркуляционного трубопровода. Для нормальной работы регуляторов температуры необходимо дополнительно устанавливать регуляторы давления «после себя», с помощью которых производится наладка необходимых и устойчивых параметров давления и температуры ГВС.