Sim , os IDR classe B da S E podem ser aplicados em circuitos bifasicos onde a tensão fase-fase seja de 380 V . Observamos que nos IDR ha o sistema de teste que funciona entre dua fases , para que o sistema de teste funcione , conectar as duas fases do circuito de força , nos polos em que o circuito de teste esta ligado , para saber em quais polos o circito de força deve ser conectado , veja o esquema eletrico do IDR que esta estampado no dispositivo.
Publicado para:Schneider Electric Brasil