O sistema CAV é o mais barato no ato da compra, mas a longo prazo torna-se o mais dispendioso. Uma vez que este não se adapta à abertura da janela o volume terá que ar terá que ser calculado para a abertura máxima, isso implica um volume elevado de ar extraído. Assim o volume de reposição de ar na sala será elevado, bem como, o controle de temperatura e pressão na sala terá custos muito mais elevados comparativamente aos outros sistemas. A extração feita pelas hottes com sistema CAV é uma extração que não implica necessariamente um HVAC da sala, também ele regido por um sistema CAV, no entanto, um HVAC com sistema VAV é o mais aconselhado, uma vez que o controlo da área onde as hottes estão inseridas seja o mais preciso possível. Assim possibilita também que o utilizador utilize apenas uma hotte sem que haja uma repentina subida da temperatura ou um aumento da pressão, podendo meter o utilizador em perigo. Todas estas variantes mais tarde transformam-se em custo de manutenção elevado do laboratório. Resume-se assim que o sistema CAV não é o mais indicado para grandes laboratórios, e que apesar de ser mais barato a curto prazo, a longo prazo torna-se o mais dispendioso. De todos os sistemas tradicionais de extração o mais recomendado é o sistema VAV. Um sistema que realiza constantes medições das velocidades dentro da hotte, podendo assim adaptar o volume de ar extraído. Esta adaptação do sistema às condições permite que haja uma poupança energética substancial e que a segurança do utilizador seja melhorada, isto apesar de ser um sistema mais dispendioso do que o CAV. Com um sistema de extração VAV o mais aconselhado é que o HVAC do laboratório seja também com sistema VAV, uma vez que assim a exatidão da pressão, temperatura e todos os parâmetros ambientais da sala estarão garantidos e assim se mantêm. O resultado final deste investimento inicial, (sistemas com preço mais elevado), é que a segurança do utilizador é melhorada e o custo de manutenção das hottes em utilização é muito mais reduzido comparativamente ao sistema CAV. Este é o sistema recomendado para grandes laboratórios e para zonas onde o controle de pressão atmosférica e temperatura terão que ser preciso.