Pergunta:
Temos um posto que quando é realizada a descarga selada nos tanques de diesel, o respiro começa a expelir produto.
Resposta:
É muito provável que existam erros na instalação do respiro que possibilitem a presença de líquido na tubulação, líquido este que será expelido no momento da descarga de combustível, pelo caminhão-tanque.
A solução para correção desse problema é refazer a instalação da tubulação do respiro. A instalação do respiro deve ser realizada conforme a Norma ABNT NBR 16764, usando tubulação em PEAD no trecho subterrâneo, com inclinação de 2% em direção ao tanque de armazenamento e não permitindo a formação de sifão.
A descarga de combustíveis em Postos Revendedores deve ser sempre através de um sistema selado, ou seja, a mangueira do Caminhão-tanque (CT) deve possuir um dispositivo conhecido como Cachimbo ou Joelho que deve ser acoplado ao engate no interior do Spill de Descarga.
Este sistema direciona os vapores de combustíveis, existentes no interior do tanque de armazenamento, para serem dispersados na atmosfera através do respiro. Nunca elimine o sistema de descarga selada introduzindo a mangueira do caminhão tanque na tubulação do tanque de armazenamento