Verifique se existem ligações defeituosas no sistema, falhas de isolamento ou dispositivos defeituosos. Tenha em atenção as correntes de fuga funcionais do inversor de frequência. (TI 800_000000003) Os disjuntores de corrente residual de tipo A ou CA não são autorizados como dispositivos de proteção. Se necessário, converter para um RCD sensível a todas as correntes do tipo B(+) (por exemplo, Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Respeite os regulamentos e as normas que lhe são aplicáveis. Numa rede IT, o jumper ou interruptor DIP do inversor de frequência utilizado para a função deve ser definido/comutado para IT. Isto desativa parcialmente o filtro de rede integrado e reduz as correntes de fuga. Isto permite que a interferência EMC entre na rede sem ser filtrada. Consulte o manual de instruções do inversor de frequência.