De acordo com o Código Elétrico Nacional, apenas um receptáculo elétrico de 15 ou 20 A pode ser instalado em um circuito de 20 A. Um receptáculo de 15 A também pode ser instalado em um circuito de 15 A. No entanto,uma tomada GFCI de 20 A não pode ser instalada em um circuito de 15 A.