Informamos que o intertravamento mecanico possivel de se realizar com os nossos disjuntores de MT é com fechadura , a fechadura esta no dispositivo de travamento do disjuntor na posição desligada , quando travamos o disjuntor na posição desligada a chave sai da fechadura , quando destravamos o disjuntor a chave fica presa na fechadura e o disjuntor pode ser fechado , aplicamos o dispositivo de travamento nos dois disjuntores , as fechaduras devem ter o mesmo segredo e é disponibilizado uma chave , assim quando destravamos um dos disjuntores , podemos fecha-lo , a chave fica preso nele , desta forma o segundo disjuntor não poderá ser destravado  , esta de intertravamento é comum com os dispositivos de MT
Nota - para se ter as fechaduras com o mesmo segredo , apos o recebimento dos disjuntores , retirar as fechaduras , enviar a um chaveiro para colocar o mesmo segredo nas duas fechaduras , reinstalar as fechaduras .
para a ref. do dispositivo de travamento do disjuntor na posição desligada por fechadura
a- Evolis , 17,5 KV , ref. 59338BR
b- Easypact EXE , 17,5 KV , ref. 59338BR
Publicado para:Schneider Electric Brasil