Eléctrodo PositivoPlaca de cola plana com Nano carbonos e liga especial de chumbo e estanho para melhor aceitação da carga Eléctrodo NegativoColado plano com nanocarbonos e aditivos especiais para uma vida mais longa SeparadoresSeparadores AGM resistentes de alto desempenho ContainerAcrilonitrilo Butadieno-estireno (ABS) Tampa/tampaABS com ambos os Terminais na frente (daí o nome) EletrólitoÁcido sulfúrico com densidade de 1,26 kg/l, imobilizado em separadores AGM Gravidade específica1.280SG A 25ºC Posto do pilar terminal100% à prova de gás e eletrólitos com insertos de latão M8 (torque recomendado 10Nm) Conectores IntercelularesConectores de cobre de grau eletrolítico revestidos com chumbo de capacidade nominal Válvula de respiroPlugues de respiro regulados por válvula com pressões de abertura e fechamento precisas Temperatura de funcionamento-20ºC a 55ºC A temperatura óptima recomendada é de 10ºC a 30ºC Profundidade da descarganormalmente até 80% Temperatura de referência25ºC Capacidade inicial100% Corrente máxima de carga de flutuação0,25C de capacidade nominal a 10 horas a 25 graus C Corrente de carga Max Boost0,25C de capacidade nominal a 10 horas a 25 graus C Tempo de carregamento até 88%6h com 1,5xI10 Corrente inicial, 2,23 V/célula, que foi descarregada anteriormente até 80% da taxa de C3