Não é obrigatório instalar o contator de linha com os inversores, sendo seu uso opcional.
A sua utilização pode ser indicada nas seguintes situações :
- número de manobras frequentes de desligamento da alimentação do inversor (várias por dia), porém respeitando o limite indicado no manual do produto (risco de dano ao circuito de pré-carga do inversor)
- intertravamento com a saída a relé do inversor programada para indicação de defeito, para ação automática de desconexão da alimentação do inversor, evitando que o inversor fique energizado em condição de falha até sua desconexão manual (ver sugestão de esquema elétrico com contator de linha no catálogo específico ou manual do inversor)
- alternativa ao uso de disjuntor com bobina de abertura intertravada com a saída a relé do inversor programada para indicação de falha
Para oferta atual de inversores consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA281025/