Pomiar energii Większość rozdzielnic można wyposażyć w modułowy, elektroniczny licznik energii z certyfikatem MID. W wersjach do 63A (100A) pomiar jest bezpośredni, przy wyższych prądach półpośredni z przekładnikami. Liczniki posiadają plombowane osłony zacisków, istnieje również możliwość zaplombowania maskownicy całej aparatury. W większości przypadków znajdują one zastosowanie jako podliczniki do użytku wewnętrznego.   Rozdzielnice w obudowie elBOX-LM posiadają klasyczną zamykaną tablicę licznikową (nie są wyposażone w licznik) z zabezpieczeniami przedlicznikowymi DIII. Możliwy jest tu pomiar bezpośredni do 63A.   Wyposażenie dodatkowe Na specjalne życzenie klienta, do rozdzielnicy elBOX można dodać inne, niestandardowe wyposażenie, np. rozłączniki bezpiecznikowe, obwody sterowane czujnikiem zmierzchowym, styczniki, kontrolę faz itp.