Urządzenia INS są testowane i certyfikowane zgodnie z normą IEC 60947-3. Testy wzrostu temperatury są wykonywane przy znamionowym prądzie łączeniowym Ie.
Maksymalna dopuszczalna temperatura może być obliczona jako temperatura otoczenia (temperatura powietrza wokół urządzenia) + maksymalny limit wzrostu temperatury.
Norma określa limit wzrostu temperatury na zaciskach złączy zewnętrznych na 80K.
Na przykład - jeśli temperatura otoczenia wynosi 40 st. C, to maksymalna dopuszczalna temperatura na zaciskach złącza zewnętrznego wynosi: 40 + 80 = 120 st. C
Dowiedz się więcej o wyłącznikach i rozłącznikach Masterpact oraz Compact
Opublikowano dla:Schneider Electric Polska