Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Grubość powłoki, a co za tym idzie ilość warstwy, farby ogniochronnej zależy od trzech czynników.
Pierwszy z nich to wskaźnik masywności przekroju profilu stalowego. Wskaźnik ten jest inny dla różnych profili stalowych, na przykład dla dwuteownika IPE240 wynosi 236 [1/m], a dla ceownika UPN300 wynosi 162 [1/m] (w przypadku profili narażonych na ogień z czterech stron).
Drugim czynnikiem jest temperatura krytyczna, która powinna zostać wyznaczona przez projektanta. Temperatura krytyczna może wynosić przykładowo 550ºC, ale może też wynosić 650ºC. Dla każdej z tych wartości grubość powłoki dla tego samego profilu stalowego będzie inna.
Trzeci czynnik to wymagana klasa odporności na ogień. Klasy oznacza się R15, R30, R60, R120. Liczba oznacza czas w minutach - o ile powłoka ogniochronna opóźnia uzyskanie przez konstrukcję temperatury krytycznej podczas pożaru. Innymi słowy, może przedłużyć czas na ewakuację ludzi czy też na prowadzenie akcji gaśniczej.
Im wyższa klasa odporności ogniowej, tym większa będzie grubość powłoki farby pęczniejącej. Przykładowo, dla wspomnianego wcześniej dwuteownika IPE240, temperatury krytycznej 550ºC, przy założeniu, że jest to słup:
- dla klasy R15 - 0,226 mm na sucho farby Nullifire SC803
- dla klasy R60 - 0,684 mm na sucho farby Nullifire SC803