Agregat jest inaczej skonfigurowany niż zasilanie sieciowe. Agregat ma „pływającą masę”, podczas gdy sieć ma uziemiony punkt zerowy.
Chociaż zaleca się stosowanie przełączników zasilania (RCD) od sieci, w większości przypadków nie jest konieczne używanie wyłącznika z agregatem. Nasze agregaty są bezpieczne, ponieważ są zaprojektowane do pracy bez RCD. Przełączniki mocy są przeznaczone do zasilania z sieci. Jeśli przełącznik ma być używany z agregatem, konieczne jest zmodyfikowanie agregatu tak, aby był skonfigurowany w taki sam sposób, jak sieć.
Jest to stosunkowo prosta modyfikacja dla wykwalifikowanego elektryka, polegająca na dodaniu przewodu łączącego z zacisku neutralnego do zacisku uziemiającego. Jednak po zmodyfikowaniu agregatu konieczne jest, aby zawsze używać przełącznika zasilania, a także zawsze używać szpilki uziemiającej, która łączy ramę agregatu z ziemią. Ponieważ jest to trudne do zapewnienia, generalnie nie zaleca się modyfikowania agragatów.