Dla styczników LC1D323 dla utrzymania zdolności łączeniowej 32A w klasie AC3 należy wykonać połączenia obwodów mocy (góra+dół) dwoma przewodami o przekroju minimum 4mm^2. W przypadku podłączenia pojedynczym przewodem zdolność łączeniowa stycznika ogranicza się do 25A.
Dowiedz się więcej o stycznikach i wyłącznikach Tesys ​​​​​​​
Opublikowano dla:Schneider Electric Polska