Z ekonomicznego punktu widzenia w obiektach o powierzchni od 100 m2 dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie regulatorów pogodowych. Przy większych obiektach ma to duże znaczenie przy rachunkach za gaz. Do kotłów kondensacyjnych powinno się stosować regulację pogodową. Pozwala ona lepiej wykorzystać zjawisko kondensacji w przypadku, gdy kocioł pracuje w instalacjach na parametry obliczeniowe powyżej punktu rosy (np. 75/55°C). W takim wypadku przy zastosowaniu regulacji pogodowej można osiągnąć średnioroczną sprawność znormalizowaną powyżej 100%. Do regulatorów pogodowych warto jest zastosować moduł, który dodatkowo kontroluje temperaturę w pomieszczeniu.