DS50VGPVS-500 | DS50VGPVS-1000 Odgromniki i ograniczniki przepięć serii DS 50VGPVS zostały specjalnie opracowane do ochrony instalacji fotowoltaicznych i są dostępne dla napięć roboczych 500 i 1000 V DC. Ochronnik DS 50VGPVS to dwuczęściowy ogranicznik przepięć typu 2 (podstawa i wymienne moduły) przeznaczony do montażu na szynie DIN. Moduł wymienny umożliwia łatwą wymianę uszkodzonej części bez konieczności demontażu podłączonych przewodów. Ochronnik zawiera zabezpieczenie typu VG ze specjalnym iskiernikiem wypełnionym gazem (GSG) i wysokowydajnymi warystorami w połączeniu Y. Ochronnik DS50VGPVS jest standardowo wyposażony w zdalną sygnalizację stanu ochrony. Dzięki izolacji galwanicznej ogranicznik DS50VGPVS nadaje się również do zastosowań z cienkowarstwowymi panelami fotowoltaicznymi. Ogranicznik przepięć typu 2 oparty na iskierniku wypełnionym gazem 10 lat gwarancji Prąd rozładowania na biegun: In = 15 kA; Imax = 40 kA Podwójnie zabezpieczone urządzenie rozłączające Separacja galwaniczna Prąd upływowy nie starzeje się Połączenie odporne na awarie Y i odwrócenie biegunowości Nie jest wymagane zabezpieczenie wstępne Wymienny moduł ochronny Zdalna sygnalizacja stanu w standardzie Może być stosowany we wszystkich systemach fotowoltaicznych do 1000 V DC (Uocstc) Spełnia wymagania norm IEC 61643-31, EN 61643-31, EN 50539-11, UL1449 ed.5 Karta techniczna i instrukcja do pobrania: DS_CITEL_DS50VGPVS-500 (PL) DS_CITEL_DS50VGPVS-1000 (EG) MNL_CITEL_DS50VGPVS (PL) Aktualną dostępność moźna sprawdzić tutaj