Pojemność akumulatora (Ah) ma bezpośredni wpływ na czas podtrzymania, ale pozostanie on kompatybilny z zasilaczem UPS, jeśli pozostałe parametry zostaną spełnione. Należy zwrócić uwagę na parametry: – Wymiary muszą wynosić 99 x 65 x 151 +/-2 mm, wyposażony w zacisk T2 – bateria musi pasować do tego samego miejsca – Specjalne akumulatory UPS do głębokiego rozładowania; nigdy nie należy używać akumulatorów samochodowych – Napięcie nominalne: 12 VDC; napięcie ładowania pływającego 13,6-13,8 VDC lub większe; napięcie ładowania przy pracy cyklicznej 14,5-15,8 VDC lub większe – Maksymalny ciągły prąd rozładowania: minimum 40A – Maksymalny prąd ładowania: minimum 2A – Pojemność minimalna zalecana dla wymienianych baterii – Temperatury robocze muszą być dostosowane do warunków otoczenia (należy rozważyć specjalne zastosowania pustynne/arktyczne) Wskazówka: Choć może się wydawać, że jest wiele parametrów do sprawdzenia, w rzeczywistości istnieje wspólny standard branżowy dla zasilaczy UPS i w większości przypadków wystarczy zapytać o baterie do zasilaczy UPS w lokalnym sklepie.