W centralach wentylacyjnych w zależności od rodzaju wymiennika ciepła występuje nagrzewnica wstępna lub nagrzewnica wtórna. W rekuperatorach z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, ze względu na brak odzysku wykroplonej wilgoc,i w zimie występuje zamarzanie wymiennika, a wstępna nagrzewnica powietrza pełni funkcję zabezpieczającą przed oblodzeniem wymiennika. Natomiast w centralach wentylacyjnych z wymiennikiem obrotowym, wymiennik ciepła nie zamarza i nie trzeba stosować nagrzewnicy wstępnej. W obrotówkach wbudowana jest nagrzewnica wtórna, której funkcją jest jedynie dogrzanie powietrza po odzysku ciepła do temperatury zadanej przez użytkownika. W centralach wentylacyjnych Enervent można całkowicie zrezygnować z działania nagrzewnicy wtórnej i nawiewać świeże powietrze bezpośrednio po odzysku ciepła i wilgoci.