Sprawdzić system pod kątem wadliwych połączeń, błędów izolacji lub wadliwych urządzeń. Obserwować prądy upływowe przetwornicy częstotliwości związane z funkcjonowaniem. (TI 800_000000003) Wyłączniki różnicowo-prądowe typu A lub AC nie są dopuszczalne jako urządzenia ochronne. W razie potrzeby zastosować wyłącznik RCD typu B(+) czuły na każdy rodzaj prądu (np. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Przestrzegać odpowiednich przepisów i norm. W sieciach IT zworka lub przełącznik DIP przetwornicy częstotliwości używany do funkcjonowania musi być podłączony/przełączony na IT. Powoduje to częściową dezaktywację wbudowanego filtra sieciowego i redukcję prądów upływowych. W rezultacie zakłócenia EMC mogą przedostawać się do sieci bez filtrowania. Przestrzegać instrukcji obsługi przetwornicy częstotliwości.