Najczęstszym powodem, dla którego twój agregat dwupaliwowy nie uruchamia się na propan, jest to, że czarny wspornik (w zestawie), który łączy się z zaworem redukcyjnym ciśnienia, nie został zainstalowany, a zawór jest pozostawiony w pozycji poziomej lub zwisającej.
W takim przypadku należy zainstalować dostarczony czarny plastikowy wspornik i przypiąć go do uchwytu, tak aby zawór redukcyjny znajdował się w pozycji pionowej i spróbować ponownie uruchomić agregat.
Jeśli agregat nadal się nie uruchamia, może być konieczna regulacja membrany. W tym celu należy włączyć butlę (przepływ gazu) i za pomocą szpilki lub igły delikatnie umieścić ją na małym otworze z przodu zaworu redukcyjnego, wcisnąć delikatnie na godzinie 2 godz. i przytrzymać na 10-15 sekund, a następnie wyjąć szpilkę i uruchomić agregat ponownie.
Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z naszym zespołem technicznym pod numerem 01942 715407 Opcja 2, aby uzyskać dalszą pomoc.