Aparat wysuwny Masterpact MTZ nawet w przypadku posiadania modułu VPS w pozycji test nie będzie wyświetlał żadnych wartości.
Jest kilka możliwości zasilania zabezpieczenia:
Użyć zewnętrznego zasilania 24VDC podłączonego do zacisków F1 i F2
Użycie powerbanka
Podłączenie poprzez kabel LV850067SP zabezpieczenia Micrologic z komputerem i nastawa aparatu za pomocą oprogramowania EcoStruxure Power Commission
Więcej informacji o aparatach Masterpact MTZ