Jedną z najważniejszych zasad konserwacji i bezpieczeństwa zasilacza UPS jest regularne przeprowadzanie testu baterii. Nasze oprogramowanie oferuje funkcję harmonogramu realizacji tego zadania. Jeśli baterie nie są regularnie sprawdzane, mogą wystąpić następujące sytuacje: – Pojemność akumulatora zmniejsza się z czasem i osiąga punkt, w którym nie jest on w stanie utrzymać obciążenia przez wystarczająco długi czas. Może to nawet spowodować, że zasilacz UPS nie będzie nadawał się do użytku. – Ciągłe ładowanie wadliwych akumulatorów może prowadzić do wycieków, pęcznienia lub nawet spalenia akumulatora. Podstawowy test akumulatora Oprogramowanie przeprowadzi 10-sekundowy test akumulatora. Należy pamiętać, że test ten potwierdza jedynie, że akumulator jest w stanie utrzymać podłączone obciążenie przez 10 sekund. W związku z tym test pozwoli jedynie stwierdzić, czy akumulator nie jest wyczerpany. Zalecamy przeprowadzanie testu podstawowego co najmniej raz w miesiącu. Test z życia wzięte Ponieważ typowy oczekiwany czas podtrzymania jest znacznie dłuższy niż 10 sekund, zalecamy przeprowadzenie testu w warunkach rzeczywistych, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu UPS. Należy odciąć zasilanie (np. przez wyłączenie wyłącznika wejściowego lub odłączenie kabla wejściowego) i zmierzyć, jak długo UPS może podtrzymywać obciążenie. Znając obciążenie w watach (można je odczytać w oprogramowaniu monitorującym), można porównać je z rzeczywistą wydajnością. Jeśli potrzebujesz rekomendacji, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej. Pozwoli to uzyskać najlepszy przegląd stanu akumulatorów. Można również monitorować czas podtrzymania zmieniający się w zależności od czasu eksploatacji akumulatorów. Jeśli wartość ta spadnie poniżej wymaganego poziomu, należy wymienić baterie. Zaleca się przeprowadzenie testu w warunkach rzeczywistych według następującego harmonogramu: Na samym początku każdej operacji Co 6 miesięcy w ciągu pierwszych 2 lat. Co 3 miesiące po 2 latach