Aby ocenić stan akumulatora, należy sprawdzić jego napięcie. Jeśli otwarcie zasilacza UPS i zmierzenie napięcia multimetrem nie jest możliwe, można użyć narzędzia pomiarowego dostępnego w oprogramowaniu. Należy unikać błędnej interpretacji odczytów: Podczas ładowania UPS podaje napięcie ładowania o wartości ok. 13,7 VDC do akumulatora i będzie próbował zwiększyć napięcie akumulatora do tej wartości. Jeśli ładowarka jest aktywna, oprogramowanie nie będzie odczytywać napięcia akumulatora, lecz napięcie ładowarki. Aby tego uniknąć, należy przełączyć się w tryb bateryjny (symulując awarię zasilania sieciowego). Bez zasilania prądem zmiennym ładowarka wyłączy się, a napięcie akumulatora wkrótce ustabilizuje się na poziomie rzeczywistego napięcia. W tym momencie można uzyskać dokładny odczyt napięcia akumulatora. Niestety, jeśli bateria jest w bardzo złym stanie, może ona natychmiast wyłączyć zasilacz UPS i spowodować jego natychmiastowe wyłączenie. Jeśli oprogramowanie monitorowało zasilacz UPS, mogło zarejestrować jeden wpis o bardzo niskim napięciu przed wyłączeniem.