Aby obliczyć wartość przegrzania, należy zmierzyć ciśnienie na ssaniu układu oraz za pomocą tablicy "ciśnienie/temperatura" odczytać jaka jest wartość temperatury par nasyconych (można to wykonać manometrem elektronicznym który sam wskaże nam taką wartość). Następnie, przy pomocy termometru mierzymy rzeczywistą temperaturę, jaka panuje w układzie (powinna być wyższa od temperatury par nasyconych). Posiadając obie wartości odejmujemy je od siebie (od temperatury rzeczywistej odejmujemy temperaturę par nasyconych). Otrzymana wartość to przegrzanie par czynnika chłodniczego.