Filtr HEPA służy do wychwytywania z powietrza najdrobniejszych cząstek z wysoką skutecznością. Do jego produkcji wykorzystywane jest medium filtracyjne cechujące się stosunkowo niewielką grubością i gęstą strukturą mikrowłókien będących kompozytem poliestrowo-szklanym. Jest to materiał o wysokiej efektywności filtracyjnej, ale stosunkowo niedużej odporności mechanicznej. Ze względu na możliwość łatwego uszkodzenia wkładu filtracyjnego należy unikać bezpośredniego jego dotykania.
Filtr hepa jest urządzeniem jednorazowym w tym znaczeniu, że jego funkcjonalność jest zapewniona do momentu jego zużycia, które następuje w wyniku nagromadzenia się znacznej ilości zanieczyszczeń na jego powierzchni. Wystąpienie tego zjawiska jest sygnalizowane wzrostem podciśnienia końcowego do wartości 500 Pa w przypadku filtrów hepa minipleat lub 1000 Pa dla filtrów absolutnych z separatorami aluminiowymi. Po osiągnięciu tej wartości filtr powinien być bezwzględnie wymieniony.
Ze względu na łatwość uszkodzenia nie ma możliwości czyszczenia filtra przy użyciu wody, sprężonego powietrza czy innych dostępnych środków czystości. Takie działania prowadziłyby do zniszczenia wkładu filtrującego i całkowitej utraty właściwości oraz parametrów filtracyjnych.
Tam gdzie jest to wykonalne można przedłużyć działanie filtrów wysoko skutecznych poprzez zastosowanie odpowiedniej filtracji wstępnej. Zastosowanie kilkustopniowego procesu filtracji z użyciem filtrów wstępnych ( ISO Coarse ), dokładnych ePM2,5, ePM1 lub typu EPA znacznie wpływa na możliwość dłuższego czasu eksploatacji zainstalowanych filtrów HEPA. Skontaktuj się z naszym zespołem, a pomożemy Ci dobrać odpowiednie filtry powietrza dopasowane do Twoich potrzeb!