Zwróć uwagę na następujące środki ostrożności:
Bardzo ważne jest, aby agregat był całkowicie odizolowany od zasilania sieciowego.
To gwarancja, że agregat nie będzie próbował zasilić całej okolicy, ale także pewność, że nie porazi prądem pracownika użyteczności publicznej, który będzie próbował przywrócić zasilanie sieciowe. W tym celu wykwalifikowany elektryk musi zainstalować dwubiegunowy przełącznik, zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem. Należy go zamontować między licznikiem energii elektrycznej a odbiornikiem budynku. Przełącznik łączy budynek z siecią lub przewodem, który można podłączyć do agregatu.
Skonfiguruj agregat tak, aby używał RCD:
Większość budynków ma teraz wbudowany wyłącznik RCD w jednostkę konsumencką. Jest skonfigurowany do pracy z sieci zasilającej z uziemionym punktem zerowym, a nie z agregatem i jego pływającym uziemieniem. Aby wykorzystać to urządzenie zabezpieczające, konieczne jest zmodyfikowanie agregatu tak, aby był skonfigurowany w taki sam sposób, jak zasilanie sieciowe. Jest to prosta modyfikacja dla wykwalifikowanego elektryka, polegająca na dodaniu przewodu łączącego z zacisku neutralnego do zacisku uziemiającego. Zaleca się wykonanie tego połączenia we wtyczce, która ma być użyta do podłączenia do agregatu. Gwarantuje to, że agregat jest niezmodyfikowany, gdy jest odłączony od domu, a zatem pozostaje bezpieczny.
Wtyczka powinna być oznaczona napisem „Nie podłączać do sieci: założone połączenie neutralne-uziemienie”.
Przewód pomiędzy agregatem a przełącznikiem SZR nie jest chroniony przez RCD, dlatego do tego połączenia zaleca się użycie stalowego kabla zbrojonego.;
Należy zainstalować lokalną sondę uziemiającą o niskiej impedancji.