Zastosowanie przepustnic w kanałach powietrza zewnętrznego i wyrzucanego (czerpnia oraz wyrzutnia) jest zawsze zalecane.
Jeśli w kanale powietrza nawiewanego znajduje się nagrzewnica wodna to w kanałach powietrza zewnętrznego należy użyć przepustnic z siłownikiem ze sprężyną powrotną. Uniemożliwi to doprowadzanie zimnego powietrza do centrali przy okresowym braku zasilania.