For å vurdere batteritilstanden må du sjekke batterispenningen. Hvis det ikke er mulig å åpne UPS-en og måle spenningen med et multimeter, kan du bruke det medfølgende måleverktøyet.
Vennligst unngå å feiltolke avlesningen : Når UPS-en lader, vil den påføre en ladespenning på ca. på 13,7 VDC til batteriet, og det vil prøve å øke batterispenningen til denne verdien. Hvis laderen er aktiv , vil ikke programvaren lese batterispenningen, i stedet vil den lese laderens spenning. For å unngå dette må du bytte til batterimodus (simulere en strømbrudd). Uten AC-inngang vil laderen slå seg av og batterispenningen vil om kort tid stabilisere seg på sin virkelige spenning. På dette tidspunktet kan du få en nøyaktig avlesning av batterispenningen.
Dessverre, hvis batteriet er i veldig dårlig stand, kan det umiddelbart slå av UPS-en og du kan oppleve umiddelbar avstenging. Hvis programvaren overvåket UPS-en, kan den ha registrert en inngang med svært lav spenning før avstenging.