En av de mest kritiske reglene for vedlikehold og sikkerhet av UPS er å utføre en vanlig batteritest. Programvaren vår tilbyr en planleggingsfunksjon for denne oppgaven. Hvis batteriene ikke kontrolleres regelmessig, kan følgende situasjoner oppstå:
• Batterikapasiteten vil reduseres over tid og nå et punkt hvor den ikke kan tåle lasten lenge nok. Det kan til og med gjøre UPS-en ubrukelig.
• Kontinuerlig lading av defekte batterier kan føre til lekkasjer, hevelse eller til og med brenning av batteriet.
Grunnleggende batteritest Programvaren vil utføre en 10 sekunders batteritest. Vær oppmerksom på at testen bare viser at batteriet holder den tilkoblede lasten i 10 sekunder. Derfor vil testen bare avgjøre om batteriet ikke er utladet. Vi anbefaler grunnprøven minst en gang i måneden.
Real Life Test Siden den typiske forventede sikkerhetskopieringstiden er mye lenger enn 10 sekunder, anbefaler vi en virkelighetstest for å sikre riktig funksjonalitet til UPS-systemet.
Kutt av inngangen (dvs. ved å bytte inngangsbryter eller koble fra inngangskabelen) og mål hvor lenge UPS-en kan sikkerhetskopiere belastningen. Når du kjenner belastningen i watt (du kan lese den i overvåkingsprogramvaren), kan du sammenligne den med den virkelige ytelsen. Ta gjerne kontakt med vårt supportteam hvis du trenger en anbefaling. Dette vil gi deg den beste oversikten over batteritilstanden.
Du kan også overvåke backup-tiden som endres over levetiden til batteriene. Hvis det faller under ditt krav, vennligst bytt batteriene. Vi anbefaler å utføre den virkelige testen med følgende tidsplan:
Helt i begynnelsen av enhver operasjon
Hver 6. måned de første 2 årene
Hver 3. måned etter 2 år