De SpeeTube verwarmingsbuizen Ø10 en Ø12mm worden op de verdeler aangesloten met PushFit koppelingen.
De PushFit koppelingen zijn er in 3 uitvoeringen: enkel, dubbel (splitter) en reparatiekoppelingen. De aansluitkoppelingen zijn 3/4" euroconus.
Met de PushFit splitter kunnen 2 groepen verwarmingsbuis op 1 groep van de verdeler worden aangesloten. De lengtes van deze 2 groepen op 1 splitter moeten even lang zijn.
De diameter van de aanvoer -en retourleidingen van de CV ketel of stadsverwarming:
verdelers tot en met 7 groepen minimaal Ø15mm, aansluiting ½".
verdelers met 8 groepen of meer minimaal  Ø20mm, aansluiting¾".
De diameter van de aanvoer -en retourleidingen van de warmtepomp of LTV: informeer bij en volg het advies van uw warmtepomp leverancier.
Let op: WARP Systems sluit het systeem niet aan op de primaire warmtebron. Dit moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd loodgieter.