De diameter van de aanvoer- en retourleiding is afhankelijk van het type verdeler en het aantal groepen op de verdeler. Over het algemeen worden de volgende diameters en type leidingen geadviseerd ;
Type verdeler en aantal vloerverwarmingsgroepenSoort aanvoer- en retourleiding   metalen CV-leiding    flexibele kunststof leiding       Mengverdelers met pomp1 t/m 4 groepenminimaal 15mm minimaal 16mm  5 t/m 10 groepenminimaal 22mm minimaal 20mm  11 groepen of meerminimaal 22mm minimaal 25mm       Open LT-verdelers1 t/m 4 groepenminimaal 22mm minimaal 25mm  5 t/m 10 groepenminimaal 22mm minimaal 25mm  11 groepen of meerminimaal 22mm minimaal 25mm