In het TN-C-netwerk is het verboden om de aardverbinding te onderbreken, aangezien de aardverbinding verbonden is met de nulleider van het systeem.
Als de ID-RCCB is aangesloten op het TN-C-netwerk, zal de randaarde van de RCCB geen onderscheid maken tussen de PE-geleider en de nulleider, aangezien de PE-geleider en de nulleider met elkaar verbonden zijn in het TN-C-netwerk. De RCCB zal de potentiaalvariaties die mogelijk ontstaan door de werkstroom en gebrekkige isolatiestroom in dit scenario niet kunnen detecteren en zal helemaal geen bescherming bieden. Dit kan in feite ook leiden tot onterechte uitschakeling.
Gepubliceerd voor:Schneider Electric Belgium