Onze preventie voor energie opslagsystemen is in ontwikkeling. Met deze tabel geven we richting om brand, vandalisme, elektrische en mechanische schade te voorkomen.
Vermogen van het energie opslagsystem SituatieTot 130 kWh130 tot 500 kWh500 kWh tot 5 MWhVanaf 5 MWh Opleveringskeuring volgens NEN 1010JaJaJaJa Buiten opgesteldJa, zie 1.JaJaJa Minimale afstand tot bebouwing5 meter10 meter15 meter Betonnen brandschermJa, zie 2.Ja DrukontlastingJaJaJaJa AanrijbeveiligingJaJaJaJa BranddetectierookJaJaJaJa Branddetectie COJaJa Blussysteem in containerJaJaJa met minimale werkingstijd Stortz-koppelingJaJaJa, zie 3. Minimale aanwezigheid van bluswater voor 4 uurJaJaJaJa CalamiteitenplanJaJaJa BatterijmanagementsysteemJaJaJaJa DataopslagJaJaJa OnderhoudscontractJaJa
Binnen, mits brandcompartiment voor minimaal 60 minuten tegen branddoorslag en brandoverslag. Niet bij bedrijfskritische installaties en dierverblijven.
Vanaf een vermogen van 1 MW.
Op minimaal 5 meter afstand van het energie opslagsysteem.