Kleine energie opslagsystemen van minder dan 130 kWh kunnen binnen staan:
Plaats deze in een eigen brandcompartiment, dat minimaal 60 minuten brand kan weerstaan.
Plaats geen vitale processen of andere installaties in deze ruimte, zoals een elektraverdeler, klimaatcomputer of noodstroomaggregaat.
Plaats een energie opslagsysteem groter dan 130 kWh buiten:
Kies voor een veilige afstand:
- 5 meter afstand bij een systeem van 130 tot 500 kWh
- 10 meter afstand bij 500 kWh tot 5 MWh
- 15 meter afstand bij meer dan 5 MWh
Door het plaatsen van een betonnen wand maak je een extra brandscherm, waarmee je de invloed van warmte of brand op een gebouw kunt verminderen. Denk ook aan andere gebouwen in de directe omgeving van jouw bedrijf.
Houd bij het plaatsen van een energie opslagsysteem ook rekening met omgevingsfactoren, zoals stof, vocht en gassen. De IP-klasse van het energie opslagsysteem geeft aan hoe dicht het systeem is voor stof en vocht. De IP-klasse zegt niets over bestendigheid tegen gassen, zoals ammoniak.