Įspėjimas: Prieš reguliavimą įsitikinkite, kad būtų atjungta įtampa.
Nuimkite dangtelį, suraskite reguliavimo varžtą A ir slėgių skirtumo varžtą B (žiūrėti pav.).
Įjungimo slėgio nustatymui:
• Slėgio mažinimui pasukite varžtą A prieš laikrodžio rodyklę. • Slėgio didinimui pasukite varžtą A pagal laikrodžio rodyklę. Diferencinio slėgio sritis lieka nepakitusi. • Įjunkite siurblį ir manometro pagalba patikrinkite įjungimo ir išjungimo slėgius.
Išjungimo slėgio nustatymui:
• Slėgio mažinimui pasukite varžtą B prieš laikrodžio rodyklę. • Slėgio didinimui pasukite varžtą B pagal laikrodžio rodyklę. Diferencinio slėgio sritis siaurėja arba plečiasi atitinkamai. • Įjunkite siurblį ir manometro pagalba patikrinkite įjungimo ir išjungimo slėgius. Jei reikia, kartokite slėgio nustatymo procedūras, kol bus pasiektas reikiamas rezultatas.
Įspėjimas: Prieš jungiant maitinimo įtampą, slėgio relės dangtelis turi būti uždėtas!
Norint sumažinti slėgio svyravimus vandentiekio sistemoje, galima varžtu B sumažinti diferencinio slėgio sritį. Rekomenduojamas sistemos slėgių skirtumas tarp minimalaus ir maksimalaus yra 1,4 bar.
Sureguliavus relę, būtina sureguliuoti ir slėginio indo (hidroforo) pradinį slėgį.