Flexit vėdinimo įrenginiuose sumontuotas besisukantis šilumokaitis, kuris išnaudoja ištraukiamame ore esančią šilumą, kad ji neprarastų išėjus iš turto.
Besisukantis šilumokaitis yra pastatytas aplink besisukantį ratą, kurį sudaro sulankstyti aliuminio profiliai, kur karštas išmetamas oras šildo rotorių, o šis šildo šaltą tiekiamą orą. Įrenginiai pasižymi aukštu efektyvumo laipsniu, nes sugrąžinama iki 85% vėdinimo ore esančios šilumos.
Rotaciniam šilumokaičiui būdingi nedideli slėgio kritimai, dėl kurių sumažėja ventiliatoriaus galios poreikis (SFP) ir triukšmo lygis. Flexit vėdinimo įrenginio rotorius yra reguliuojamas pagal poreikį, o tai reiškia, kad jis didina ir mažina greitį priklausomai nuo šilumos poreikio.
„Flexit“ vėdinimo įrenginiai tinka šaltam Šiaurės šalių klimatui su patentuota atitirpinimo funkcija, kuri neleidžia rotoriui užšalti esant šaltai lauko temperatūrai. Rotoriaus variklis turi IP65 reitingą, kad būtų užtikrintas didesnis eksploatavimo saugumas.
Rotoriaus privalumai
Geriausiai tinka šaltam Šiaurės šalių klimatui
Alternatyva su didžiausiu metiniu efektyvumu
Atitirpinant nereikia iš anksto pašildyti akumuliatoriaus
Žemas slėgis nukrenta per rotorių, todėl sumažėja ventiliatoriaus galios poreikis (SFP) ir sumažėja triukšmo lygis
Didelis efektyvumas iki 85% vėdinimo ore esančios šilumos sugrąžinama