Oro slėgis membraninėje talpoje turi būti 0,2 bar mažesnis nei siurblio įjungimo slėgis. Matuojant ir koreguojant pradinį slėgį membraninėje talpoje vamzdynuose neturi būti vandens.
Pavyzdys. Siurblio įjungimas 2 bar, išjungimas 3,2 bar. Oro slėgis talpoje turi būti - 1,8 bar.
Oro slėgis matuojamas atskiru manometru.
Ta pati taisyklė galioja ir išsiplėtimo indams (hidroforams) naudojamiems kartu su panardinamais šulinių ir gręžinių siurbliais, kurių valdymas - mechaninis, t.y. naudojant slėgio rėlę.