뉴트럴 손실 – 부하 및 UL1449에 끼치는 영향
모든 부하들이 뉴트럴 회귀를 사용하는 보통의 균형 부하에서 뉴트럴이 단절되면, 각 상으로부터의 전압이 개별 부하를 가로지르고 그 자체에 추가됩니다. 이는 전형적인 고장 조건입니다. Underwriter's Laboratories(UL)는 이러한 상황이 흔한 것을 인지하고 있으며, 이 조건을 방지하는 것은 서지 보호 업계의 임무가 아닙니다. 그 대신 UL은 이 흔한 오류가 발생할 때, 서로 다른 부하들을 모의 실험하기 위해 모든 서지 보호 장치가 240VAC의 오류 전압을 여러 다른 전류 수준으로 통과시키도록 요구함으로써 이 문제를 해결합니다. 이 전류는 125 mA rms. 500 mA rms. 2.5 A rms. 5 A rms입니다. UL은 또 무제한(1000A rms. 또는 그 이상)의 전류 테스트를 요구합니다. 시험에서는 240 VAC가 사용되는데 그 이유는 대부분의 가정용 배선이 120/240V의 삼선 단상식이고 손실된 뉴트럴이 240 VAC를 만들어 내기 때문입니다. 테스트 과정에서 제품은 치즈 천으로 주위를 감쌉니다. 제품은 불꽃을 내서는 안되며 치즈 천을 태워도 안되고 어린이의 손가락이 들어갈 수 있을만한 구멍이 생겨 전기가 흐르는 금속 부분들이 드러나도 안됩니다. 이 테스트 후, 제품은 라인과 접지 및 뉴트럴과 접지에서 0.5 mA 이상의 누설 전류를 허용해서는 안되며 또 각각의 보호 모드 사이에서 1240 VAC의 유전 전압을 견뎌야 합니다. APC 제품은 저희 고객의 생명과 재산의 보호를 확실하게 하기 위하여 UL 인증을 받기 위해 엄격한 테스트 요구 사항을 통과하였습니다.