Smart-UPS (SU/SUAシリーズ)で背面のサーキットブレーカが作動した場合の対処手順
サーキットブレーカは接続されている負荷機器が容量を超えた、もしくはショート等発生し異常電流が流れた場合にトリップします。
ご使用されているUPSのサーキットブレーカがトリップした際にはUPSに接続されている負荷を減らす、または試験的にすべて外して以下の手順を行ってください。
1. サーキットブレーカをリセットし、再度主電源オン/オフスイッチを入れ直してください
2. 背面のサーキットブレーカが再度作動していないかを確認してください
Smart-UPS 2200、3000、3000RM3Uは背面に入力、サーキットブレーカと出力サーキットブレーカもあるのでそれらについても確認ください
3. 接続している機器それぞれに異常がないか確認ください
*それでも過負荷LEDが点灯する場合には、弊社コールセンタまでご連絡ください。
公開先:APC 日本