バッテリ運転時の出力が矩形波のUPSにおいて、バッテリ運転時に接続されている負荷機器が停止する、またはリブートするという現象が発生した時は負荷機器が矩形波に対応しているか確認してください。
APC ESならびにSurgeArrest雷ガードタップ+電源バックアップについては、バッテリ運転時の出力波形が矩形波の方式となっております。
この矩形波の交流電源については商用電源の正弦波と波形が異なることから機器によっては、UPSから出力された矩形波に対応できない場合がございます。
バッテリ運転切替時に負荷機器が停止またはリブートしてしまう場合、ご使用されている負荷機器が矩形波に対応しているかを確認してください。
負荷機器の矩形波対応の詳細に関しましては各機器の製造元までお問い合わせください。
矩形波出力のUPSに対応できないコンピュータの場合には、近似正弦波出力、正弦波出力のUPSをご使用ください。
公開先:APC 日本