設置しても良いです。
電流計は、可動鉄片形計器を使用してください。
ただし、キャリア周波数が5kHzを超える場合は、計器内部の金属部品に
生ずる過電流損が大きくなり、焼損する場合がありますので
使用しないでください。
この場合、近似実