合成樹脂製電線管とは、合成樹脂または硬質の塩化ビニールなどでできています。硬質の塩化ビニールはVE菅とも呼ばれるもので、バーナーなどで曲げることができます。鋼製電線管ほどではありませんが、なかなか強度のある電線管です。
合成樹脂でできているものに、合成樹脂製可とう電線管があります。合成樹脂製可とう電線管にはPF管とCD管の2種類があり、PF管はグレー、CD管はオレンジ色をしたものです。この2つの違いはまず見た目の色が一番の違いですが、性質も異なります。PF管の方は火を当てれば燃える特徴がありますが、火がなくなれば勝手に消化します。一方CD管は火がついてしまえば周囲に火の気がなくなっても燃え続けてしまうのです。どちらも曲げやすく柔軟性がありますが、CD管の方は一般的にコンクリートや土中など見えない場所に埋め込んで使われています。