La deviazione di potenza è un allarme che segnala una anomalia di produzione. Per esempio, si guardi la foto sotto:
Si vede chiaramente che le due stringhe dell’inverter hanno efficienze molto diverse tra le 9:00 e le 10:00 di mattina. Se tale differenza supera una certa soglia (impostabile), il portale la interpreta come un problema (es: stringa a terra) e manda una segnalazione tramite APP o mail.
Ora, i casi possono essere:
c’è veramente un problema per cui un inverter/MPPT/stringa sta sotto producendo
è un falso allarme, si tratta solo di ombreggiamento temporaneo (come nel caso in figura)
è un falso allarme, i moduli sottesi agli inverter hanno inclinazione od orientamento diverso tra loro. Va quindi corretta nel SolarLog la voce Campo Moduli.
è un falso allarme, sono state impostate delle potenze di picco dell’impianto/inverter/MPPT errate.
Compresa la causa della anomalia, è possibile intervenire per inibire le segnalazioni.
In questo caso specifico, per evitare un falso allarme, la soluzione è posticipare il monitoraggio dopo le 10:00:
Queste modifiche/correzioni dei parametri si possono fare nella configurazione locale del SolarLog (accedendo con IP) oppure nel portale Enerest grazie alla funzione Monitoraggio/Configurazione da remoto, qualora disponibile.