Dipende. Nei condomini più grandi e negli edifici ad uso speciale, ad esempio, questa variante di bilanciamento è l'unica opzione praticabile, poiché il bilanciamento statico qui non è molto conveniente a causa delle dimensioni dell'impianto. È anche più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla versione statica. Tuttavia, il costo dei componenti nel bilanciamento dinamico è maggiore, poiché sono necessarie valvole indipendenti dalla pressione. In termini di rapporto qualità-prezzo, il bilanciamento statico è quindi più adatto alle abitazioni unifamiliari e bifamiliari, poiché spesso sono già presenti valvole termostatiche per radiatori con preregolazione. Il bilanciamento può essere eseguito in modo rapido ed economico con un semplice "ricalcolo" (ad es. con l'Installer App di Danfoss). Lo stesso vale per il riscaldamento a pavimento, per via dell'inerzia di tali sistemi che non consente vantaggi significativi con il bilanciamento dinamico. Negli impianti a radiatori, invece, la combinazione di bilanciamento automatico e dinamico produce generalmente i migliori risultati e, in particolare, rappresenta in modo ottimale il comportamento in evoluzione dell'utente. Per sfruttare ulteriormente il potenziale di risparmio energetico nei sistemi su larga scala, vale la pena investire in valvole di alta qualità come attuatori digitali, che consentono di integrare il sistema di riscaldamento in un sistema di automazione degli edifici (si veda il bilanciamento automatico).