Una delle regole più critiche nella manutenzione e nella sicurezza degli UPS è l’esecuzione di un test regolare della batteria. Il nostro software offre una funzione di programmazione per questo compito. Se le batterie non vengono controllate regolarmente, possono verificarsi le seguenti situazioni: – La capacità della batteria diminuisce nel tempo e raggiunge un punto in cui non può sostenere il carico abbastanza a lungo. Potrebbe anche rendere l’UPS inutilizzabile. – La carica continua di batterie difettose può portare a perdite, rigonfiamenti o addirittura bruciature della batteria. Test di base della batteria Il software eseguirà un test della batteria di 10 secondi. Si prega di notare che il test prova solo che la batteria terrà il carico collegato per 10 secondi. Quindi, il test determinerà solo se la batteria non è esaurita. Raccomandiamo il test di base almeno una volta al mese. Test di vita reale Poiché il tipico tempo di backup previsto è molto più lungo di 10 secondi, si raccomanda una prova di vita reale per assicurare la corretta funzionalità del sistema UPS. Interrompere l’ingresso (ad esempio, commutando l’interruttore di ingresso o scollegando il cavo di ingresso) e misurare per quanto tempo l’UPS può fare il backup del carico. Conoscendo il carico in watt (lo si può leggere nel software di monitoraggio), lo si può confrontare con le prestazioni reali. Non esitate a contattare il nostro team di supporto se avete bisogno di una raccomandazione. Questo vi darà la migliore visione d’insieme delle condizioni delle batterie. È anche possibile monitorare il tempo di backup che cambia durante la durata di vita delle batterie. Se scende al di sotto delle vostre esigenze, cambiate le batterie. Si consiglia di eseguire il test di vita reale con il seguente programma: All’inizio di ogni operazione Ogni 6 mesi nei primi 2 anni Ogni 3 mesi dopo 2 anni