La capacità della batteria (Ah) influenzerà direttamente il tempo di backup, ma rimarrà compatibile con l’UPS se gli altri parametri sono soddisfatti. Si prega di prestare attenzione ai parametri: – Le dimensioni devono essere 99 x 65 x 151 +/-2 mm, dotate di terminale T2 – la batteria deve essere inserita nello stesso posto – Batterie speciali UPS per applicazioni a scarica profonda; non usare mai batterie per auto – Tensione nominale: 12VDC; Tensione di carica fluttuante 13.6-13.8VDC o più ampia; Tensione di carica per uso ciclico 14.5-15.8VDC o più ampia – Massima corrente di scarica continua: minimo 40A – Corrente massima di carica: minimo 2A – Capacità minima raccomandata come le batterie da sostituire – Le temperature di lavoro devono essere adatte al vostro ambiente (considerare per applicazioni speciali nel deserto/artico) Suggerimento: Come può sembrare che ci siano molti parametri da controllare, in realtà c’è uno standard industriale comune per gli UPS e nella maggior parte dei casi chiedere le batterie UPS al tuo negozio locale sarà sufficiente.