Controllo semestrale iniziale comprendente una serie di azioni diverse in base alla tipologia di dispositivo:
- per gli idranti a muro, si procede con la verifica dell’accessibilità e della segnalazione dell’idrante mediante appositi cartelli, ricerca di eventuali danni o perdite, controllo della presenza di istruzioni chiare, controllo visivo delle tubazioni e della manovrabilità della lancia.
- per i NASPI ci si assicura di controllare le legature e la valvola di intercettazione, la rotazione delle bobine, lo stato delle tubazioni d’alimentazione e dei portelli della cassetta;
- per gli idranti soprasuolo e sottosuolo si esegue un controllo della manovrabilità della valvola d’apertura e la facilità nell’apertura dei tappi, oltre ad una verifica del sistema antigelo e della presenza di adeguata segnaletica.
- per le cassette a corredo degli idranti UNI45 e UNI70 si verificano l’accessibilità, la presenza di eventuali danni, la leggibilità di istruzioni e cartellonistica di segnalazione, l’integrità del portello e della chiave di manovra.
Controllo annuale che include le operazioni di controllo effettuate nel primo semestre e, in aggiunta, la verifica che il getto d’acqua sia costante e sufficiente per svolgere al meglio il suo compito nel luogo in cui è stato installato; si verifica, inoltre, l’integrità della tubatura sottoponendola alla pressione della rete idrica alla quale è collegata.
​
Controllo quinquennale delle tubazioni flessibili e semirigide sottoposte ad una pressione pari a 1.2 Pa.