Tutte le sale compressori richiedono ventilazione. La ventilazione minima richiesta può essere calcolata tramite la seguente formula: Qv = 1,06 N / T per unità PackQv = (1,06 + 1,3 ) / T per unità Full-FeatureQv = flusso d'aria di raffreddamento necessario (m³/s) N = ingresso dell'albero del compressore (kW) T = aumento della temperatura nella sala compressori (di solito 7 °C).Se il raffreddamento del compressore è canalizzato, la ventilazione richiesta corrisponde alla capacità della ventola del compressore. Questo dato è indicato nel manuale di istruzioni.