DS50VGPVS-500 | DS50VGPVS-1000 A DS 50VGPVS sorozat villámáramát és túlfeszültség-levezetőjét kifejezetten a fotovoltaikus rendszerek védelmére fejlesztették ki, és 500 és 1000 V DC üzemi feszültségekhez állnak rendelkezésre. A DS 50VGPVS levezető egy kétrészes 2-es típusú túlfeszültség-levezető (alaprész és cserélhető modulok), és DIN sínre szerelésre készült. A cseremodul lehetővé teszi a sérült alkatrészek egyszerű cseréjét a csatlakoztatott vezetékek szétszerelése nélkül. Az elzáró tartalmaz egy VG típusú védelmet egy speciális gázzal töltött szikraközzel (GSG) és az Y-hez csatlakoztatott nagy teljesítményű varisztorokkal. Az egyes alkatrészek speciális fejlesztése és csatlakoztatása lehetővé teszi a szigetelési ellenállás hibamentes mérését és jelentősen meghosszabbítja a levezető élettartamát nincs szivárgás vagy működési áram. A DS50VGPVS levezető alapfelszereltségként távoli védelmi állapotjelzéssel van ellátva. A galvanikus leválasztásnak köszönhetően a DS50VGPVS levezető alkalmas vékony film fotovoltaikus panelekkel történő alkalmazásokra is. 2. típusú túlfeszültség-levezető, gázzal töltött szikrahézag alapján 10 év garancia Pólusonként kisülési áram: In = 20 kA; Imax = 40 kA Kétszer rögzített leválasztó eszköz Galvanikus elválasztás A szivárgási áram miatt nincs öregedés Y-hibatűrő és polaritásváltó csatlakozás Nincs szükség előzetes biztosításra Cserélhető védelmi modul Távoli állapotjelzés alapkivitelben Használható minden fotovoltaikus rendszerben 1000 V DC-ig (Uocstc) Megfelel az IEC 61643-1, EN 61643-11 és EN 50539-11 követelményeknek Letölthető műszaki adatlap: DS_CITEL_DS50VGPVS-1000 (EN) Jelenlegi napelem készletünket ellenőrizheti itt