Bár a rendszert teljes terhelés melletti üzemre méretezték, ahogy a statikus szabályozás esetében is, a megfelelő melegvízeloszlás még részleges terhelési viszonyok mellett is biztosított. Ez azt jelenti, hogy a fűtésrendszer jelentősen nagyobb energiamegtakarításokat ér el az év során a változó fűtési követelmények mellett (pl. a termosztátbeállítások felhasználói módosításai). A statikus szabályozás során gyakran hallható áramlási zajok a dinamikus változatban szinte soha nem fordulnak elő. Csak akkor fordulnak elő, amikor a radiátorra áramláskorlátozót szerelnek differenciálnyomás-szabályozó vagy nyomásfüggetlen termosztatikus szelep helyett. Ha a differenciálnyomásokat tovább csökkentik a szükséges minimumszintre, a zajos áramlási sebességek szintén kiküszöbölhetők.