A Micrologic E,P,H-nál létezik egy olyan beállítási lehetőség hogy be lehet állítani az energia vagy teljesítmény irány jelét. Ha a betáplálási irány alulról van és az energia irány (+)-ra van állítva, akkor a Micrologic negatív eredményt fog mutatni. Ez nem befolyásolja a kioldó egység működését,
Az LV434104/2008 Micrologic használati utasítás 124-ik oldalán található leírás szerint kell beállítani az energia vagy teljesítmény irányt.