Ez az E434xx adatelosztó és az EVC843 (Y-kábel) kábelezési rajza. Az EVC843 garantálja a megfelelő kábelezést: Az E434xx egy IO-Link masterhez csatlakoztatható, amely az ábrán az (1) jelöléssel van jelölve. Az E434xx másik oldala az EVC843 Y-kábelhez csatlakozik. Az EVC843 A, B és C csatlakozóval van ellátva. Az A csatlakozás az ábrán a (4) jelöléssel van ellátva, és a vezérlés meglévő csatlakozásához csatlakoztatható. A B csatlakozás a (3) jelöléssel van ellátva, és az IO-Link készülékhez kell csatlakoztatni. A C csatlakozás a (2) jelöléssel van ellátva, és az E434xx elosztóhoz kell csatlakoztatni. Az IO-Link készüléktől a 2. pin (2. kapcsoló-/analóg kimenet, ha van) és az 5. pin közvetlenül a vezérléshez kapcsolódik. A 4. pinen az érzékelő kommunikál az IO-Linken keresztül az E434xx elosztóval vagy a csatlakoztatott IO-Link masterrel. Az adatelosztó reprodukálja az 1. kimenettől a hiányzó kapcsolójelet, és ezt az EVC843-on keresztül a vezérlés 4. pinjéhez küldi. Ezért minden kimeneti jel – ha vannak ilyenek – a kábelezés vagy a programozás módosítása nélkül továbbítható az alkalmazás meglévő vezérléséhez.