סה”כ נפח המחסן 3600 מ”ק, היות והמחסן מפח איסכורית ובמידה ואינה מבודדת יש צורך בלפחות 40 החלפות אוויר בשעה. זאת אומרת יש להתקין מערכת אוורור שתתן לפחות  144,000 מק”ש.אנו ממליצים להתקין על קיר האורך של המחסן 4 מאווררים מדגם ארגז בקוטר “50 המצוידים בתריס אל-חוזר, ומספקים 40,000 מק”ש כול אחד, ולהתקינם קרוב לגג ומחולקים שווה לאורך הקיר.בקיר הנגדי יש להתקין תריס רפרפה, לכניסת אוויר טרי, בחלק התחתון של הקיר .מידות הרפרפה, כ-  .80*60 ס”מ כ- 4 רפרפות ולחלקם שווה לאורך הקיר.לשאלות נוספות אנא פנה אלינו ונענה ברצון .בברכה,ונטה בע”מ