Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer le Smartlink :
1. Notez le numéro d'esclave Modbus de l'appareil Smartlink et les capteurs d'énergie à communication sans fil PowerTag à partir des pages Web (si le Smartlink existant est toujours accessible), du système de gestion
d'immeuble ou du logiciel Ecoreach.
2. Retirez l'appareil Smartlink à remplacer. Les capteurs d'énergie à communication sans fil PowerTag clignotent en rouge, car ils ne sont plus reliés au Smartlink.
3. Installez le nouveau Smartlink.
4. Redémarrez tous les capteurs d'énergie à communication sans fil PowerTag. Ceux-ci clignotent en orange (recherche du nouveau Smartlink en cours).
5. Mettez le nouveau Smartlink sous tension. Ouvrez la page de configuration du Smartlink (depuis le logiciel Ecoreach ou le Web).
6. Lancez la fonction d'analyse afin de détecter les capteurs d'énergie à communication sans fil PowerTag.
7. Configurez les paramètres de chaque PowerTag en indiquant le numéro d'esclave Modbus initial du capteur d'énergie à communication sans fil noté à l'étape 1.
8. Configurez les paramètres du Smartlink en indiquant le numéro d'esclave Modbus initial de l'ancien Smartlink noté à l'étape 1.