Voici le schéma de câblage du répartiteur de données E434xx et de l’EVC843 (câble en Y). L’EVC843 garantit un câblage correct: L’E434xx est raccordé à un maître IO-Link, désigné par (1) sur l’image. L’autre côté de l’E434xx est relié au câble en Y de l’EVC843. L’EVC843 dispose des raccordements A, B et C. Le raccordement A est marqué (4) sur l’image et est relié à celui existant sur le système de contrôle-commande. Le raccordement B est marqué (3) et est relié à l’appareil IO-Link. Le raccordement C est marqué (2) et se connecte au répartiteur E434xx. A partir de l’appareil IO-Link, la broche2 (sortie de commutation/analogique2, si disponible) et la broche5 sont directement interconnectées vers le système de contrôle-commande. Sur la broche4, le capteur communique via IO-Link avec le répartiteur E434xx ou le maître IO-Link connecté. Le répartiteur de données reproduit le signal de commutation manquant de la sortie1 et l’envoie à la broche4 du système de contrôle-commande via l’EVC843. Tous les signaux de sortie, si disponibles, peuvent donc être transmis au système de contrôle-commande existant de l’application sans modification du câblage ou de la programmation.