Non, il n'est pas possible d'utiliser le disjoncteur NG125 ou C120 sur un réseau 400Hz, pour les raisons suivantes:
Le seuil magnétique est sensible à la fréquence du réseau.
Ce seuil se trouve multiplié par 4 sous cette fréquence de 400Hz.
Le seuil magnétique devient supérieur à la tenue électrodynamique du disjoncteur.
Publié pour:Schneider Electric France