Les fusibles Schneider Electric sont limiteurs d’intensité. Par conséquent, les courants de court-circuit sont limités et n’atteignent pas leurs valeurs maximales.
Ces diagrammes montrent la relation entre l’intensité présumée de court-circuit et la valeur de pic de l’intensité du courant coupé par le fusible.
L’intersection de ces lignes avec les lignes droites I max symétrique et I max asymétrique indique
l’intensité de coupure présumée, en dessous de laquelle les fusibles n’ont plus leur capacité limitatrice.
A titre d’exemple, comme le montrent les courbes de limitation de la page 10, pour un court-circuit dont le courant présumé est de 5 kA, dans une installation
non protégée la valeur maximale du courant serait de 7 kA pour un flux symétrique et de 13 kA pour un cas asymétrique. Si nous avions utilisé un fusible Fusarc CF avec
une intensité assignée de 16 A, la valeur maximale atteinte aurait été de 1,5 kA.
Publié pour:Schneider Electric Francophone Africa