Les armoires de sécurité pour matières dangereuses doivent être contrôlées à intervalles réguliers par une personne compétente conformément aux prescriptions suivantes :Article R4412-23Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)L‘employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collectiveArticle R4412-27Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 1 Pour l‘application du 3° de l‘article R. 4412-12, l‘employeur procède de façon régulière au mesurage de l‘exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l‘atmosphère des lieux de travail. Lorsque des valeurs limites d‘exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l‘employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d‘avoir des conséquences néfastes sur l‘exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l‘article R. 4412-30.Article R4412-5Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)L‘employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d‘exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l‘occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs. L’article L.4121-1 et suivants du Code du TravailEN 14470, sections 1 et 2Les armoires de sécurité qui disposent d'une fonction de protection contre l'incendie doivent être contrôlées au moins une fois par an (Art. R4412 du Code du Travail). Outre un contrôle visuel général des dommages, les fonctions d'une armoire de sécurité sont également contrôlées, notamment :bonne fermeture des portesdistances, dimensions, etc. sont conformes à la normejoints, soupapes, parois latérales et charnières intactssystème de ventilation fonctionnant conformément aux prescriptionsdébit d'air suffisant