Chaque code erreur correspond à une panne spécifique du ballon :
En cas d'erreur 2, réarmer le limiteur de température de sécurité de cette façon :
1. Mettre l'installation hors tension (au niveau du fusible dédié ou de l'interrupteur principal, par exemple).
2. Démonter le capotage de façade.
3. Appuyer sur le bouton de déverrouillage avec un tournevis. Le bouton de déverrouillage devient blanc (C).
Remarque : En position verrouillée, la couleur du bouton de déverrouillage (B) est rouge (D).
4. Mettre le capotage de façade avec le câble de mise à la terre en place.
5. Enclencher la tension d'alimentation secteur.
Vous pouvez contacter l'installateur de votre ballon pour remédier à ce genre de panne. S'il n'existe plus, vous pouvez cliquer sur ce lien qui vous donnera toutes les entreprises agréées Viessmann (fabriquant de ce ballon) dans votre région en tapant votre code postal. Attention à bien mentionner le nom de VITOCAL 060-A T0E (référence du GSE THERMO’SYSTEM chez Viessmann).