Cela arrive fréquemment et donne l’occasion de rappeler qu’il faut laisser les robinets thermostatiques ouverts lorsque le chauffage est coupé. C’est en fait la tige régulant la température qui est bloquée au fond du clapet. Vous pouvez faire appel à un plombier ou procéder vous-même de la manière suivante : démonter la tête du robinet en la positionnant sur le chiffre 5 puis en dévissant la bague ; taper légèrement avec un marteau sur la tige en question jusqu’à ce qu’elle revienne avec son ressort. N’utilisez surtout pas de pinces, vous risqueriez d’arracher la tige.
Simulez
votre prime énergie
Je simule ma prime