NON, la commission centrale de Sécurité a estimé dans l'avis émis le 03/04/2008 que le doublage collé sur la face intérieure du mur de la cage d'escalier est considéré comme un élément constitutif de la paroi et donc relevant de l'article CO 52 § 2 : classement A requis pour l'ensemble.
En conséquence, le doublage Polyplac, même avec plaques M0, classé B-s1, d0 ne convient pas pour les cages d'escalier encloisonnées en ERP.