Tant que le disjoncteur de la  P  est fermé,la tension du reseau alimente la micrologic. Même si la tension est moin que 0.2In,l’ecran eat capable de lire le courant et la tension du circuit.
Si le disjoncteur est ouvert,et sans Module d’alimentation externe ,l’écran serait éteint
Si le disjoncteur est ouvert,et le Module d’alimentation externe 24V DC existe, et connectée à la micrologic ,,l’écran serait allumée et les valeurs courant et tension sont lues.
L’option PTE permet l mesure de la tension, quand le disjoncteur est ouvert, parce qu’elle permet à l’unité de contrôle de s’alimenter directement sur le réseau de puissance en amont du disjoncteur