Pour les conduits de fumée individuels, les dévoiements ne sont autorisés que dans les conditions suivantes :
— un conduit de fumée ne doit pas comporter plus de deux dévoiements (c’est-à-dire plus d’une partie non verticale), l’angle de ces dévoiements avec la verticale ne doit pas excéder 45° pour les conduits métalliques et plastiques et 20° pour les conduits maçonnés,
NOTE : Les limites sont fixées pour répondre aux points suivants :
reprise de charge ;
possibilité de ramonage ;
absence d’accumulation des suies ;
limitation des pertes de charge aérauliques.
— la hauteur entre les deux dévoiements est limitée à 5 mètres ;
— la section des conduits doit être constante et sans discontinuité au droit des dévoiements.