Description : Question N°202206201626 | Publiée le : 20/06/2022 | Mise à jour le : sans objet
Le DTU 68.3 précise que l’axe de la bouche doit être à une distance supérieure ou égale à 20 cm de l’angle des parois sur laquelle elle est installée. Le non-respect de cette exigence implique une non-conformité du BE11 sauf dans le cas de systèmes ventilation hygroréglables.