Un filtre harmonique passif est un dispositif électronique conçu pour réduire ou éliminer les harmoniques d'un signal électrique. Les harmoniques sont des composantes sinusoïdales supplémentaires qui se produisent à plusieurs fréquences de la fréquence fondamentale dans un système d’alimentation électrique. Ces harmoniques peuvent causer des problèmes tels que la surchauffe des transformateurs, la distorsion de la forme d'onde, la perte d'efficacité énergétique et les interférences électriques. Un filtre harmonique passif est appelé « passif » parce qu'il ne nécessite pas d'alimentation externe pour son fonctionnement. Il s'appuie sur des composants passifs tels que des condensateurs, des inductances et des résistances pour réduire les harmoniques. Les principaux types de filtres harmoniques passifs sont les suivants 1. Filtre passe-bas : Ce type de filtre permet le passage des fréquences en dessous d'une certaine fréquence de coupure, atténuant les fréquences les plus élevées. Il est utilisé pour éliminer les harmoniques de haute fréquence, en ne laissant passer que la fréquence fondamentale. 2. Filtre passe-haut : Un filtre passe-haut fait l'inverse d'un filtre passe-bas, en laissant passer les fréquences supérieures à la fréquence de coupure et en atténuant les fréquences inférieures. Il est utilisé pour éliminer les harmoniques de basse fréquence 3. Filtre passe-bande : Ce filtre permet à une plage spécifique de fréquences de passer entre deux fréquences de coupure. Il est utile pour éliminer des harmoniques spécifiques. 4. Filtre à encoche (rejet) : Ce filtre est conçu pour atténuer ou bloquer sélectivement une fréquence spécifique, telle qu'une harmonique spécifique. Il est souvent utilisé pour éliminer les harmoniques particulièrement problématiques. L'efficacité d'un filtre harmonique passif dépend de sa conception, des spécifications des harmoniques à éliminer et des caractéristiques de la charge électrique. Ces filtres sont souvent utilisés dans des applications industrielles et commerciales pour améliorer la qualité de l'alimentation électrique et réduire les problèmes liés aux harmoniques, tels que les surcharges, les surchauffes et les interruptions de service.