Dans le cas d'utilisation de relais RE7CV avec des potentiomètres de réglage de la temporisation, il est nécessaire de connecter ces potentiomètres de la façon suivante :
pour le réglage du temps (tr) en phase Repos (contact 15/16 fermé) => câbler la résistance totale du potentiomètre entre Z1 et Z2.
Le curseur du potentiomètre est aussi à raccorder sur Z2.
pour le Réglage du temps (ta) en phase Travail (contact 15/18 fermé) => câbler la résistance totale du potentiomètre entre Z2 et Z3.
Le curseur du potentiomètre est aussi à raccorder sur Z2.
Les potentiomètres à utiliser pour les relais de type RE7 doivent avoir une résistance ohmique linéaire de 47 Kohms.
Ils ne sont pas commercialisés par Schneider.