p>Bonjour,</p><p>Même si le renvoi de la sécheuse ne passe pas par l'échangeur d'air, vous ne pouvez pas raccorder les tuyaux et les faire sortir en un seul endroit.</p><p>On peut lire dans le Code national du bâtiment (CNB) :</p><p><strong>6.2.3.9. Conduits et bouches d'extraction</strong><br>7) Les <em>conduits d’extraction</em> desservant des sécheuses ne doivent pas être raccordés aux autres<br><em>conduits d’extraction</em>.</p><p>Le CNB définit comme "conduit d'extraction" un<em> conduit servant à extraire à l’extérieur l’air d’une pièce ou d’un local.</em></p><h4>Autres recommandations</h4><ul><li>Le conduit doit être en métal et non combustible (les conduits de plastique souple sont interdits);</li><li>Le conduit devrait être le plus court possible;</li><li>limitez les coudes;</li><li>isolez le conduit s'il passe par un endroit non chauffé;</li><li>l'évent doit diriger l’air vers le bas et comporter un clapet anti-retour.</li></ul