Il existe plusieurs raisons pour lesquelles votre système peut présenter des fuites d’eau. Le condensat produit dans les serpentins de la partie intérieure de votre système doit tomber dans un bac de récupération qui est soit évacué par gravité, soit pompé à l’extérieur. Si un excès d’eau se retrouve le long de votre mur, il est plus que probable qu’une grande partie ou la totalité du condensat n’est pas évacuée. Parfois, le trou d’évacuation peut être bouché par des saletés, et l’eau trouve alors le chemin le plus facile pour s’évacuer, qui ne peut être que le long du mur ! Cependant, si le condensat est évacué à l’aide d’une pompe, il est fort probable que la pompe soit défaillante et qu’elle doive être remplacée rapidement. Souvent, nous constatons que les bobines du système sont tellement encrassées qu’elles ont fini par bloquer le système d’évacuation de l’unité. Enfin, dans les cas les plus graves, si le système a perdu une grande quantité de réfrigérant, les serpentins de l’unité intérieure vont « geler », ce qui entraînera également des fuites lorsque la glace fondra.