Les paramètres les plus importants sont la conductibilité, la teneur en oxygène et le pH (degré d'acidité). Lors du contrôle de l'installation de chauffage, on mesurera aussi la qualité de l'eau, ainsi que l'étanchéité aux fuites des vases d’expansion. Selon les métaux utilisés dans l'installation, la valeur du pH doit se situer respectivement entre 8,2 et 10 pour l'acier, à 9,5 pour le cuivre et à 8,5 pour l'aluminium. La conductibilité doit être idéalement <100 µS/cm et la teneur en oxygène <0,02 mg/l.