Pour une seule prise de 16A, nous conseillons de connecter jusqu’à 4 panneaux par circuit électrique. Un circuit électrique rassemble toutes les prises qui sont sécurisées par un même disjoncteur.
Nos stations DP550 doivent être connectés à une prise électrique d’une capacité minimale de 16A, mise à la terre et reliée à un circuit électrique associé à un disjoncteur différentiel (DDR) d’au moins 30mA, situé au niveau du tableau électrique principal (TGBT).
Si vous disposez d’une prise électrique avec une capacité supérieure, par exemple 32 ampères, vous pouvez brancher jusqu’à 3000W sur une même prise, soit un total de 5 stations ( à confirmer aussi)
À noter : Une prise électrique d’une intensité de 16 ampères à une tension de 230 volts peut supporter une puissance théorique de 3680W (16 * 230). Si une puissance solaire de production de 1600W est injectée sur cette prise, et que sur une autre prise du même circuit, un ou plusieurs appareils en fonctionnement consomment simultanément 1500W, alors la puissance totale transitant sur ce circuit électrique est de 3100W (1600 + 1500). Par conséquent, sur un circuit électrique, la puissance produite s’ajoute à la puissance consommée, bien que l’électricité solaire compense la consommation électrique.