Les systèmes de ventilation hygroréglables sont sous avis technique. Les avis techniques indiquent que dans le cas d’utilisation de conduits semi-rigides ou rigides, il faut justifier que le réseau constitué est de classe B. La justification de la classe B peut être faite via un avis technique réseau, ou via un essai type réseau (selon EN12337).
Dans le cas ou la classe B n’est pas obtenue, il convient de réaliser un dimensionnement spécifique en prenant en compte la classe mesurée.
Attention : Les avis techniques sont mis à jour régulièrement. Il vous incombe de vérifier que ces prescriptions sont toujours d’actualité.