VILPE-huippuimureiden normaali käyttöikä on 15–20 vuotta. Moottorit ovat pitkäikäisiä ja menevät harvoin rikki ennen aikojaan.Jos imuri käy alitehoisesti, yleisin syy on kondensaattorin rikkoutuminen. Kondensaattorin vaihto on melko yksinkertainen toimenpide, jonka saa kuitenkin suorittaa vain sähköalan ammattilainen.Jos moottorista kuuluu käytössä kovemmilla kierroksilla voimistuvaa ääntä, kyseessä saattaa olla laakerivika. Jokaiseen imurimalliin on saatavissa huoltosarja. Huoltosarja sisältää moottorin ja kondensaattorin.