Säätöventtiili(e)n jumiutuminen voi aiheuttaa korkean kaukolämmön paluulämpötilan. Tällöin verkostoon menee usein liian lämmin vesi. Tarkasta verkostojen menolämpötilat. Kaukolämmön paluulämpötilan tulisi olla noin 30-60 °C välillä.     Lämmitysverkoston säätökäyrä on asetettu liian korkeaksi kaukolämpölaitteiston säätökeskuksessa. Vertaa säätökäyrää lämmönjakohuoneen seinälle olevaan kytkentäkaaviossa esitettyihin toimintalämpötiloihin.