Tarkasta laitteisto virheellinen liitäntä, eristysvika tai vialliset laitteet. Huomioi taajuusmuuttajan toiminnasta johtuvat vuotovirra.t (TI 800_000000003) Tyypin A tai AC vikavirtasuojaa ei saa käyttää suojaukseen. Vaihda tarvittaessa yleisvirralle herkkä RCD tyyppi B(+) (esim. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Huomioi määräykset ja standardit. Toimintoon käytettävä taajuusmuuttajan siltauskytkin tai Dip-kytkin on kytkettävä/asetettava IT-jänniteverkossa IT:hen. Integroitu verkkosuodatin voidaan silloin deaktivoida osittain ja vuotovirrat vähenevät. EMC-häiriöitä voi tällöin päästä suodattamattomana verkkoon. Noudata taajuusmuuttajan käyttöohjetta.