تایمر یکی از تجهیزاتی است که کاربرد گسترده ای در مدارها و سیستم های متنوع صنعتی دارد. در واقع تایمر در مدارهای برق صنعتی و قدرت به عنوان تجهیز فرمان محسوب می شود و می تواند به صورت اتوماتیک به مدار کنتاکتور فرمان دهد. تایمرها از لحاظ عملکرد به دسته های زیر تقسیم می شوند: تایمر تأخیر در وصل، تایمر تأخیر در قطع، تایمر با تأخیر در قطع و وصل و تایمر تأخیر در وصل ماندگار. در تایمر با تأخیر در وصل، پس از مدت معینی از آغاز تحریک شدن پایۀ تریگر، خروجی فعال می شود و اگر پیش از سپری شدن زمان تعیین شده، تحریک قطع شود تایمر غیر فعال می شود. در تایمر تأخیر در قطع همزمان با تحریک پایه تریگر، تایمر فعال می شود که پس از قطع شدن تحریک خروجی و طی شدن زمان تعیین شده، تیغه به حالت اولیه بر می گردد. تایمرهای تأخیر در وصل و قطع در زمان خاموش شدن و روشن شدن با تأخیر همراه هستند. تایمرهای تأخیر در وصل ماندگار دو پایه تریگر و ریست دارند که با تحریک تریگر و پس از گذشت زمانی تعیین شده، خروجی تایمر فعال می شود و در این حالت باقی می‌ماند. برای غیر فعال شدن خروجی باید پایۀ ریست را فعال کرد. تایمر ستاره مثلث اشنایدر، یکی از انواع تایمرهای اشنایدر است که در مدار قدرت، فرمان و ستاره مثلث برای راه اندازی موتور سه فاز کاربرد دارد. این تایمر به صورت اتوماتیک به مدار کنتاکتور فرمان می دهد. در مدار ستاره مثلث بعد از راه اندازی مدار با کنتاکتور ستاره، این کنتاکتور با فرمان تایمر قطع شده و کنتاکتور مثلث وصل می شود تا موتور با مدار مثلث به کار خود ادامه دهد و جریان راه اندازی کاهش پیدا کند. nn n