رله های سری LRD، رله های اضافه بار حرارتی هستند که هیچ روش تست متفاوتی از سایر رله ها ندارند. شما باید از همان روش تست تعیین شده توسط IEC60947-4-1 برای همه ی رله های اضافه بار حرارتی استفاده کنید. رله های LRD، رله های اضافه بار حرارتی هستند که براساس اصل حرارتی معکوس از منحنی تریپ پیروی می کنند. این منحنی های تریپ مطابق استاندارد IEC است که نقطه تست تریپ را با توجه به In (جریان تنظیم شده)، بصورت زیر تعیین می کنند: nn nt 1.2xIn : در این نقطه رله باید زیر دو ساعت تریپ کند. nt 7.2xIn : رله LRD کلاس 10 باید در این نقطه طی دو تا 10 ثانیه تریپ کند. n nn به طور مثال اگر In روی 48 آمپر تنظیم شده باشد، این طبیعی است که تجهیز در 50 آمپر تریپ نکند. زیرا آستانه تریپ حدود 54.7 (1.14xIn+/-0.06) شروع می شود و قبل از این ممکن است سیستم بدون تریپ به کار خود ادامه دهد. nn       nn 1. عملکرد متعادل، سه فاز، در حالت cold state nn 2. عملکرد دو فاز، در حالت cold state nn 3. عملکرد متعادل، سه فاز، بعد از یک دوره طولانی در جریان تنظیم شده(hot state) n