اصولاً حفاظت LSIG برای کلیدهای 4 پل انجام می گیرد. ولی لزوماً برای 4 پل نیست و می توان برای کلیدهای 3 پل هم انجام داد. برای این منظور باید از یک ترانس CT خارجی ای اکسترنال استفاده نمود تا بتواند جریان نشتی زمین را اندازه گیری کند. سپس خروجی ترانس را به واحد حفاظت میکرولوجیک کلید توسط سیم اتصال نموده تا کلید بتواند خطای زمین یا ارت فالت را تشخیص دهد و دستور لازم را صادر نماید. n