کاربرد کلید مینیاتوری در تابلو توزیع برق مشاعات ساختمان به طور معمول شامل موارد زیر است: nn nt  در صورتی که روی بام ساختمان تابلو مشاعات وجود داشته باشد، یک خروجی تک فاز جهت تقویت کننده سیستم آنتن مرکزی و با سه رشته سیم با سطح مقطع حداقل 1.5 میلی متر مربع و کلید مینیاتوری 6 آمپر کلاس B مورد نیاز است. nt    برای تغذیه آیفون در تابلو مشاعات اصلی، یک خروجی با سه رشته سیم با سطح مقطع حداقل 1.5 میلی متر مربع و یک کلید مینیاتوری 6 آمپر کلاس B در نظر گرفته می شود. nt  در صورت وجود مرکز کنترل اعلام حریق در تابلو مشاعات اصلی، یک کلید مینیاتوری تک فاز با جریان نامی 10 آمپر و کلاس B، با سه رشته سیم با سطح مقطع 1.5 میلی متر مربع باید در نظر گرفته شود. nt    به منظور روشنایی در مشاعات ساختمان، معمولاً یک یا چند خروجی با کلید مینیاتوری 10 آمپر کلاس B و با سه رشته سیم با سطح مقطع 1.5 میلی متر مربع لحاظ می گردد. nt   به دلیل امکان وجود چند پریز در مشاعات ساختمان، برای آن ها چند خروجی در تابلو مشاعات اصلی ساختمان با کلید مینیاتوری 16 آمپر کلاس C و با سه رشته سیم با سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع لحاظ می شود. nt در صورتی که ساختمان مورد نظر مجهز به اگزاست فن باشد، برای تغذیه اگزاست فن هایی که از تابلو ی توزیع برق مشاعات تغذیه می شوند، بر اساس نیاز یک یا چند خروجی و کلید مینیاتوری 10 آمپر کلاس B در نظر گرفته می شود. nt معمولاً برای پمپ های تقویت فشار آب و پمپ آتش نشانی که از تابلو مشاعات تغذیه می شوند کلید مینیاتوری کلاس C با در نظر گرفتن قدرت موتور استفاده می شود. n n