همه ی منبع تغذیه های رنج Optimum اشنایدر برای اطمینان از کارایی بهینه ی سیستم اتوماسیون هنگام وقوع خطا، ریست اتوماتیک دارند. این گروه شامل منبع تغذیه های با کد فنی ABL8REM / 7RP هستند که ولتاژ تغذیه DC مدار کنترلِ سیستم های اتوماسیون در رنج 12، 24 یا 48VDC با جریان 3 تا 5A را فراهم می کنند. زمانی که اضافه بار یا اتصال کوتاه رخ می دهد، بخش حفاظتی قبل از افت ولتاژ خروجی به زیر 19VDC، تغذیه را قطع می کند و بعد از رفع خطا به طور خودکار ریست می شود. اگر جریان 1.1In شود، اضافه بار رخ داده و بخش حفاظتی عمل می کند. اگر ولتاژ خروجی بیشتر از 1.5 برابر ولتاژ نامی خروجی شود، اضافه ولتاژ اتفاق افتاده و اگر ولتاژ خروجی کمتر از 0.8 برابر ولتاژ نامی خروجی شود، آندر ولتاژ رخ داده است. با وقوع اضافه ولتاژ و آندر ولتاژ، بخش حفاظتی تریپ می کند. علاوه بر این در صورت وقوع اتصال کوتاه، بخش حفاظتی به طور خودکار ریست می شود. n