در عایق بندی هادی ها از لاستیک طبیعی و مصنوعی، پلاستیک و کاغذ آغشته به روغن استفاده می شود. لاستیک به دلیل تخریب تدریجی در نور آفتاب، جذب رطوبت و سهولت در آتش‌سوزی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاغذ آغشته به روغن به عنوان عایقی بسیار مناسب در کابل های فشار قوی استفاده می شود اما به دلایل اقتصادی در سطح ولتاژ فشار ضعیف کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چند سال اخیر پلاستیک های جدیدی در عایق بندی هادی ها مورد استفاده قرار گرفته اند که استحکام مکانیکی خوب، عدم جذب رطوبت، اشتعال پذیری ضعیف و قابلیت انعطاف بالا از مزایای آن است. اما درجه حرارت کار این عایق پایین است. به عنوان مثال، عایق پلی ونیل کلراید (PVC) در هادی های فشار ضعیف و فشار متوسط مورد استفاده قرار می گیرد، اما درجه حرارت کار آن نباید از ۷۰ درجه سانتیگراد بیشتر شود. این عایق ها در فشار قوی کمتر استفاده می شوند. به طور کلی برای عایق کردن یک کابل از مواد مختلفی در ولتاژهای مختلف استفاده می شود، این مواد عبارتند از: مواد کائوچویی مخلوط با گوگرد، برای ولتاژهای تا ۷۵۰ ولت و برای کابل های تلفن و کابل هایی که برای مدارهای فرمان از دور بکار می رود. مواد ترموپلاستیک و سنتیک مانند، کلرور پلی وینیل، پلی اتیلن و پلی وینیل کلرورید.    ماده اخیر که با علامت اختصاری P.V.C در صنعت و تجارت معروف است، از همه مهمتر بوده و دارای خواص بهتری است. مهمترین خواص آن در زیر خلاصه شده است.