یکی از مهمترین مشخصه های یک سیستم الکتریکی، قطع اتوماتیک یا خودکار مدار در زمان مجاز است. در صورت اتصال هادی با بدنه دستگاه الکتریکی و بدنه وسایل غیر الکتریکی مثل لوله ها، سیم ارت، هادی حفاظتی خنثی (PEN) و یا نول، قطع اتوماتیک مدار در زمان مجاز الزامی است. nn حداکثر زمان مجاز قطع در صورت بروز اتصال کوتاه در این موارد به صورت زیر است: nn nt در صورتی که سیستم توزیع نیرو از نوع TN باشد و ولتاژ نامی در حدود 120 تا 230 ولت باشد، حداکثر زمان مجاز قطع برای مدارهای نهایی با کلید مینیاتوری تا 32 آمپر، 0.4 ثانیه و برای مدارهای توزیع غیر نهایی یا به عبارتی تابلوهای میانی که ولتاژ آن ها پایین تر است، 5 ثانیه مقرر شده است. nt در صورتی که سیستم نیرو از نوع TT باشد قوانین در این زمینه کمی سختگیرانه تر بوده و در ولتاژ نامی در حدود 120 تا 230 ولت، حداکثر مجاز زمان قطع برای مدارهای نهایی با کلید حفاظتی یا کلید مینیاتوری تا 32 آمپر، 0.2 ثانیه و برای مدارهای توزیع غیر نهایی یا به عبارتی تابلوهای میانی که ولتاژ آن ها پایین تر است، 1 ثانیه مقرر شده است. nt لازم به ذکر است سیستم نیروی برق فشار ضعیف در ایران از نوع TN است. n n