عوامل گاز گیری یک سیستم سرمایشی به شرح زیر است: حجم رسیور حجم لوله های کندانسور طول لوله کشی سایز اواپراتور سایز کمپرسور برای سیستم هایی که به صورت انبوه تولید نمی شوند بهترین معیار برای میزان شارژ گاز استفاده از سیت گلس خط مایع است و باید به قدری گاز در سیستم شارژ شود که در هیچ حالتی حباب داخل سایت گلس مشاهده نشود. به طور تجربی برای یک سردخانه بالای صفر با توان کمپرسور 20 اسب بین 1.5 تا 2 کپسول گاز 13 کیلویی مورد نیاز است.