در چیلرهای هوا خنک دمای کندانسور را باید با اختلاف 8 الی 12 درجه سانتی گراد بیشتر از دمای خشک محیط در نظر گرفت و در آب خنک باید دمای کندانسور را 35 الی 37 درجه در نظر گرفت. دمای اواپراتورهای DX را بین 2 الی 3 درجه سانتی گراد در نظر گرفته و دمای سوپرهیت را بین 5 الی10درجه سانتی گراد در نظر می گیریم. سابکول هم بستگی به نحوه طراحی و ساخت کندانسور شرکت چیلر ساز می باشد که بین 0 الی 8 درجه سانتی گراد در نظر گرفته می شود.