بی متال روی کنتاکتور نصب می شود و با توجه به مدل کنتاکتور انواع مختلفی دارد. کنتاکتورهای پر کاربرد در ایران، کنتاکتور های سری D و F هستند و بی متال های مربوط به این دو با اسم LRD و LR9F شناخته می شوند. مدل بی متال و کنتاکتور انتخابی باید از یک سری انتخاب شود؛ مثلاً در صورت انتخاب کنتاکتور سری D باید بی متال انتخابی شما حتماً از بی متال های اشنایدر سری D باشد. بی متال های سه پل سری D اشنایدر برای حفاظت مدارهای AC و موتورها در برابر اضافه بار، نقص فاز، افزایش زمان راه اندازی موتور و طولانی شدن وضعیت روتور راکد طراحی شده اند. رله های الکترونیکی LR9F به طور خاص برای حفاظت موتورها طراحی شده و به صورت مستقیم زیر کنتاکتورهای LC1F اشنایدر نصب می شوند. این رله ها رنج جریان 30 تا 630 آمپر را پوشش می دهند و از موتورها در برابر اضافه بار حرارتی مدارهای سه فاز و تکفاز متقارن یا غیر متقارن، نقص فاز و عدم تقارن فاز، طولانی شدن زمان راه اندازی موتور و شرایط روتور راکد حفاظت می کنند. nn n