• بررسی فانکشن های به کار رفته برای حفاظت ژنراتور و ترانسفورماتور قدرت و ترانس های مصرف داخلی و ترانس تحریک – شامل فانکشن های اصلی (Main) و فانکشن های پشتیبان (Back up) در این قسمت تحلیل و بررسی هر فانکشن شامل موارد زیر خواهد بود : ۱) دلایل وقوع خطا (فالت) ۲) خسارات و تبعات تحمیلی به ژنراتور و سیستم قدرت در صورت وقوع خطا (فالت) ۳) توضیح و استدلال استفاده فانکشن حفاظتی با مشخصه عملکرد ارائه شده ۴) توضیح نحوه پیاده سازی فانکشن با مشخصه عملکردهای متفاوت در رله های حفاظتی مختلف و یا تفاوت در اجرا در رله های نسل قدیم و جدید (در صورت وجود) ۵) نحوه محاسبه و در نظر گرفتن ملاحضات لازم برای مقادیر تنظیمی پارامتر های فانکشن برای فانکشن های مورد نظر در این قسمت شامل موارد زیر خواهد بود : • ۸۷G Generator Differential • Transformer Differential (87T) • Transformer Restricted Earth Fault (64T) • Transformer Neutral Earth Fault (51N) • Overall Differential (87GT) • Stator Overcurrent (50/51) • Voltage Controlled Overcurrent (51V) • Minimum Impedance (21G) • Rotor Ground Fault (64R) • Stator Ground Fault (64S-95%) • Stator Ground Fault (64S-100% , 3rd Harmonic Principle) • Stator Ground Fault (64S-100% , Injection Principle) • Negative Phase Sequence (46) • Stator Overload (49S) • Over Voltage (59G) • Under Voltage (27G) • Over Frequency (81O) • Under Frequency (81U) • Over Excitation (24G) • Loss of Excitation (40G) • Pole Slipping (Out of Step) (78G) • Reverse Power (32R) • Low Forward Power (32LFP) • Voltage Balance Supervision (60) • Fuse Failure Supervision (47)