سطح مقطع هادی مورد استفاده و انشعاب در مدار از جمله نکاتی است که در انتخاب کلید مینیاتوری باید در نظر گرفت. nn اگر در یک مدار، سطح مقطع هادی تغییر پیدا کند و یا انشعابی با سطح مقطع کوچکتر از آن گرفته شود باید در محل انشعاب، وسیله حفاظتی یا کلید مینیاتوری مناسب در نظر گرفته شود. مگر در مواقعی که یکی از شرایط زیر بر قرار باشد: nn nt    در صورتی که حداکثر طول مدار یا انشعابی که دارای سطح مقطع  کوچک تر است، 3 متر باشد. nt    وسیله حفاظتی یا کلید مینیاتوری در شروع مدار اصلی، مطابق و مناسب مدار یا انشعاب با سطح مقطع کوچک تر باشد. n nn به طور مثال: nn اگر هادی تابلو اصلی با سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع باشد، جریان 20 آمپر می تواند از آن عبور کند. این هادی به مینیاتوری 16 آمپر نیاز دارد و انشعاباتی که از آن برای لامپ ها گرفته شده توسط هادی با سطح مقطع 1.5 میلی متر مربع است. در نهایت از این هادی جریان 13 الی 14 آمپر عبور می کند و نیاز به کلید مینیاتوری  10 آمپر دارد. در این شرایط به دو صورت می توان حفاظت را انجام داد؛ یا در محل هر انشعاب از کلید مینیاتوری 10 آمپر استفاده کرد، یا در تابلو اصلی به جای کلید مینیاتوری 16 آمپر از کلید مینیاتوری 10 آمپر استفاده کرد. nn در ساختمان های قدیمی معمولاً از یک نوع کابل برای پریز و روشنایی و ... استفاده شده در نتیجه کلید مینیاتوری با جریان نامی کمتر در تابلو قرار گرفته است. این امر موجب تریپ های مکرر می شود. n