وضعیت «آماده اتصال» کلید هوایی توسط یک نشانگر مکانیکی و یک کنتاکت PF اطلاع رسانی می شود. این وضعیت زمانی اطلاع داده می شود که همگی شرایط زیر برقرار باشد: nn nt کلید هوایی در وضعیت خاموش یا باز است. nt مکانیزم فنری شارژ شده است. nt یک فرمان باز ماندن ماندگار روی کلید وجود ندارد.(رله شنت تحریک شده، خطای تریپ، تجهیز بطور کامل جایگذاری نشده، تجهیز در وضعیت خاموش قفل شده باشد، کلید با یک تجهیز دیگر اینترلاک شده باشد.) n nn n