برای انتخاب محافظ جان ترکیبی اشنایدر باید به پارامترهای مهم آن توجه کنید. محافظ جان ترکیبی اشنایدر به صورت 2 پل (فاز+نول) و 4 پل (3فاز+نول) در رنج جریان 16، 25، 32 و 40 آمپر در شرکت الیکا الکتریک موجود است. حساسیت کلید نشتی جریان باید با توجه به مقاومت زمین (جریان نشتی مجاز سیستم) محاسبه شود. اگر در مورد مقاومت زمین شک داشتید می توانید یک محافظ جان ترکیبی 30 میلی آمپر نصب کنید. چون محافظ جان ترکیبی اشنایدر در برابر جریان اتصال کوتاه و اضافه بار، حفاظت ایجاد می کند باید به تیپ منحنی تریپ تعیین شده در کاتالوگ آن دقت کرد. محافظ جان ترکیبی اشنایدر تیپ C در شرکت الیکا الکتریک موجود است. محافظ جان ترکیبی تیپ C در کابل های تغذیه کننده بارهای معمولی کاربرد دارد. این کلیدها برای حفاظت از موتورهای کم توان با جریان راه اندازی بالا است. مثلا در ساختمان ها برای حفاظت موتور کولر گازی یا پمپ آب ساختمان استفاده می شود. قسمت مغناطیسی محافظ جان ترکیبی تیپ C در 5 تا 10 برابر جریان نامی، عمل می کند. قدرت قطع نهایی محافظ جان ترکیبی Icn=6000A در ولتاژ 240...220 ولت است. بسته به نوع بار متصل به مدار، شکل موج های مختلفی توسط جریان نشتی زمین ایجاد می شود. در بیشتر موارد، جریان خطای مورد انتظار از همان فرکانس و شکل موج منبع تغذیه است (یعنی سینوسی 50 هرتز). محافظ جان ترکیبی AC برای تشخیص جریان های باقیمانده کاملا سینوسی در نظر گرفته شده است. کاربرد محافظ جان ترکیبی AC در حفاظت روشنایی، گرمایشی الکتریکی، آبگرمکن برقی و تجهیزات خانگی (مایکروویو و بارهای خانگی کوچک الکتریکی مثل سشوار) است. n