منطق عملکرد (Control Logic) کمپرسورهای سانتریفیوژ ساخت گروه صنعتی هوایار براساس شدت جریان می‌باشد.هنگامی که کمپرسور در حالت Load قرار می‌گیرد، ابتدا دریچه IGV تا رسیدن به Min Amp که معادل حداقل ظرفیت هوادهی کمپرسور (Min Flow) می‌باشد باز می‌شود و همزمان شیر BOV برای تولید فشار اولیه مقدای بسته می‌شود که این مقدار در سیستم کنترلی تحت عنوان Pre Load Position شناخته می‌شود که معمولاً 40~50 % بوده و عدد منتاظر آن قابل تغییر می‌باشد.پس از باز شدن IGV و عبور جریان از مقدار Min Amp، شیرBOV از موقعیت Pre Load Position شروع به بسته شدن تا 100% Close می‌کند تا فشار سازی انجام شود.