ﺗﺎﻳﻤﺮﻫﺎی اشنایدر یکی از ﺗﺠﻬﻴﺰات پر کاربرد در ﻣﺪارات ﻓﺮﻣﺎن است. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ از تحریک، ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ متوقف شود ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، در ﻣﺪارات ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺗﺎﻳﻤﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اغلب ﺗﺎﻳﻤﺮﻫﺎی مورد استفاده در صنعت از ﻧﻮع ﺗأﺧﻴﺮ در وصل (On Delay) هستند؛ یعنی با تحریک بوبین آن ها، تایمر شروع به کار کرده و با گذشت زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ عملکرد آن ها ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗأﺧﻴﺮ است. ﭘﺲ در ﺗﺎﻳﻤﺮﻫﺎ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در مدار فرمان وجود دارد. با وصل تغذیه به ترمینال های A1 و A2 زمان سنجی شروع می شود و پس از طی مدت زمان تنظیم شده، رله عمل می کند یعنی اتصال داخلی ترمینال 15 از ترمینال 16 جدا می شود و به ترمینال 18 که NC است متصل می شود و تا زمان برقراری ولتاژ تغذیه، کنتاکت 15 به 18 متصل باقی می ماند. با قطع برق تغذیه، بلافاصله رله داخلی قطع می شود. یعنی کنتاکت 15 از 18 جدا شده و به کنتاکت 16 (NO) متصل می شود. اگر در هنگام زمان سنجی برق تغذیه قطع شود، خروجی تغییری نمی کند و با وصل مجدد برق تغذیه، سنجش زمان از ابتدا (صفر) شروع می شود. n