نکات مربوط به اتصال سی تی کوربالانس و رله نشتی جریان: nn nt مقاومت≤ 3 Ω nt مقطع سیم: از 0.75 میلی متر مربع تا 1.5 میلی متر مربع nt حداکثر طول: 100 متر n nn تعیین حداکثر طول کابل با توجه به مقطع آن: nn nn (1) مقاومت کابل ≤ 3 Ω nn nt طول مجاز برای کابل با مقطع 0.22 میلی متر مربع (AWG24)، 18 متر است. nt طول مجاز برای کابل با مقطع 0.75 میلی متر مربع (AWG18)، 60 متر است. nt طول مجاز برای کابل با مقطع 1 میلی متر مربع، 80 متر است. nt طول مجاز برای کابل با مقطع 1.5 میلی متر مربع (AWG16)، 100 متر است. n nn کابل های قابل اتصال با طول کمتر از 10 متر: nn nn nt حداکثر طول کابل 10 متر برای سطح مقطع 0.22، 0.75، 1، 1.5 میلی متر مربع است. nt محافظ باید با اتصال به مدار از هر دو سر زمین شود. کابل بین ترانس جریان و رله باید تا حد امکان کوتاه باشد. اگر این کافی نیست، از مبدل فرکانس بالا (HF) استفاده کنید. n n