پاسخگویی رله ارت فالت اشنایدر با ترکیبی از حساسیت آن ها (به میلی آمپر یا آمپر اندازه گیری می شود) و تأخیرهای زمانی آن ها (مدت زمانی که آستانه خطای زمین فراتر رود) تعیین می شود. این رنج می تواند بصورت لحظه ای (بدون تأخیر عمدی) تا 4.5 ثانیه متغیر باشد. کوتاه ترین تأخیر زمانی رله ارت فالت، بیشترین حفاظت را ارائه می دهد در حالی که طولانی ترین تأخیر زمانی، ایجاد تریپ های مزاحم در رله نشتی جریان را به حداقل می رساند. nn سه مدل رله نشتی جریان اشنایدر طبق محدوده تأخیر زمانی موجود است: nn nt RH10: تأخیر لحظه ای (ثابت) nt RH21: تأخیر لحظه ای یا 60 میلی ثانیه ای (فقط دو حالت) nt RH99: تأخیر قابل تنظیم از لحظه ای تا 4.5 ثانیه (9 حالت متفاوت شامل 0.0 ، 0.06 ، 0.15 ، 0.25 ، 0.31 ، 0.5 ، 0.8 ، 1.0 و 4.5 ثانیه) n n