فشار آب داخل مدار گرمایش پکیج همواره باید ثابت باشد. مقدار این فشار باید بین ۱ تا ۱/۵ بار باشد. اگر به هردلیلی فشار پکیج به کمتر از شش دهم برسد، دیگر پکیج قادر به تولید آب گرم نخواهد بود. شرایطی پیش می‌آید که فشار پکیج بیش از مقدار مجاز افزایش پیدا می‌کند، در این شرایط پکیج بصورت اتوماتیک فشار اضافه را از مدار خارج می‌کند تا آسیبی به سیستم وارد نشود. این فشار اضافه از طریق شیر اطمینان پکیج به بیرون تخلیه می‌شود. حداکثر فشار برای عملکرد شیر اطمینان در اکثر پکیج‌ها برروی 3 بار تنظیم شده است؛ به این معنی که اگر فشار داخل پکیج به 3 بار رسید شیر اطمینان عمل کرده و فشار مازاد را تخلیه می‌کند.
اما اگر فشار پکیج پایین آمد چه کار باید بکنیم؟ در این صورت باید فشار پکیج را افزایش دهیم؛ بدین‌منظور ابتدا باید شیر مخصوصی بنام شیر پرکن را پیدا کنیم؛ این شیر در پکیج‌های دیواری معمولا زیر پکیج قرار دارد و به رنگ آبی ، مشکی یا قرمز می‌باشد؛ پس از پیدا کردن شیر پرکن یا شیر هواگیری طبق مراحل زیر برای هواگیری یا تنظیم فشار پکیج اقدام کنید.
ابتدا شیر پرکن باز شود به محض باز کردن شیرپرکن شاهد افزایش فشار پکیج خواهید بود که این افزایش فشار را با حرکت عقربه فشار سنج ملاحظه خواهید کرد. لحظه‌ای که عقربه فشارسنج پکیج به ۱/۵ رسید، شیرپرکن را باید ببندید؛ کار تمام است و پکیج شما تنظیم شده است.