ایمنی بالا در عملکرد آبگرمکن های دیواری فوری، منجر گردیده تا نسبت به عواملی همچون موارد زیر که در عملکرد دستگاه موثر هستند، واکنش نشان دهد. نقص در عملکرد دودکش که در صورت عدم خروج مناسب محصولات احتراق از دودکش و بالا رفتن دمای کلاهک تعدیل، سنسور ایمنی دستگاه عمل کرده و دستگاه خاموش می شود. رسوب گیری مبدل و افزایش دمای مبدل، منجر به عمل کردن سنسور ایمنی دمای مبدل شده و دستگاه خاموش می شود. از تنظیم خارج شدن پیلوت یا جرم گرفتن پیلوت دستگاه به دلیل چربی ناشی از پخت و پز یا گرد و خاک که متاثر از محل نصب محصول می باشد. رسوب گرفتن توری سرشیری های مورد استفاده در واحد مسکونی که منجر به افت نامتعارف جریان آب به کمتر از حداقل میزان آن و قطع گاز می شود. راهکار: تماس با سرویسکار مجاز برای بررسی و رفع موضوع و اقدام مقتضی مبنی بر جرم گیری مبدل یا پیلوت، رفع انسداد دودکش یا خروجی های آب گرم، نصب استرینر و ...