Ένας από τους πιο κρίσιμους κανόνες στη συντήρηση και την ασφάλεια του UPS είναι η τακτική δοκιμή μπαταρίας. Το λογισμικό μας προσφέρει μια λειτουργία προγραμματισμού για αυτήν την εργασία. Εάν οι μπαταρίες δεν ελέγχονται τακτικά, ενδέχεται να προκύψουν οι ακόλουθες καταστάσεις: • Η χωρητικότητα της μπαταρίας θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου και θα φτάσει σε σημείο που δεν μπορεί να υποστηρίξει το φορτίο για αρκετό καιρό. Μπορεί ακόμη και να καταστήσει το UPS άχρηστο. • Η συνεχής φόρτιση ελαττωματικών μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε διαρροές, πρήξιμο ή ακόμα και κάψιμο της μπαταρίας. Βασική δοκιμή μπαταρίας Το λογισμικό θα εκτελέσει μια δοκιμή μπαταρίας 10 δευτερολέπτων. Λάβετε υπόψη ότι η δοκιμή αποδεικνύει μόνο ότι η μπαταρία θα κρατήσει το συνδεδεμένο φορτίο για 10 δευτερόλεπτα. Ως εκ τούτου, η δοκιμή θα καθορίσει μόνο εάν η μπαταρία δεν έχει εξαντληθεί. Συνιστούμε τη βασική εξέταση τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τεστ Πραγματικής Ζωής Δεδομένου ότι ο τυπικός αναμενόμενος χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι πολύ μεγαλύτερος από 10 δευτερόλεπτα, συνιστούμε μια πραγματική δοκιμή για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του συστήματος UPS. Παρακαλούμε κόψτε την είσοδο (π.χ. ενεργοποιώντας τον διακόπτη εισόδου ή αποσυνδέοντας το καλώδιο εισόδου) και μετρήστε πόσο χρόνο μπορεί το UPS να τροφοδοτήσει το φορτίο. Γνωρίζοντας το φορτίο σε watt (μπορείτε να το διαβάσετε στο λογισμικό παρακολούθησης), μπορείτε να το συγκρίνετε με την πραγματική απόδοση. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας εάν χρειάζεστε μια σύσταση. Αυτό θα σας δώσει την καλύτερη επισκόπηση της κατάστασης των μπαταριών. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τον χρόνο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που αλλάζει κατά τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Εάν πέσει κάτω από τις απαιτήσεις σας, αλλάξτε τις μπαταρίες. Συνιστούμε να εκτελέσετε το τεστ πραγματικής ζωής με το ακόλουθο πρόγραμμα: Στην αρχή κάθε επέμβασης Κάθε 6 μήνες τα πρώτα 2 χρόνια Κάθε 3 μήνες μετά από 2 χρόνια