Για να αξιολογήσετε την κατάσταση της μπαταρίας, πρέπει να ελέγξετε την τάση της μπαταρίας. Εάν το άνοιγμα του UPS και η μέτρηση της τάσης με ένα πολύμετρο δεν είναι δυνατό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μέτρησης που παρέχεται στο λογισμικό. Αποφύγετε την παρερμηνεία της ένδειξης : Όταν το UPS φορτίζει, θα εφαρμόσει μια τάση φόρτισης περίπου. 13,7 VDC στην μπαταρία και θα προσπαθήσει να αυξήσει την τάση της μπαταρίας σε αυτήν την τιμή. Εάν ο φορτιστής είναι ενεργός , το λογισμικό δεν διαβάζει την τάση της μπαταρίας, αντίθετα θα διαβάζει την τάση του φορτιστή. Για να το αποφύγετε αυτό, πρέπει να μεταβείτε σε λειτουργία μπαταρίας (προσομοίωση βλάβης στο δίκτυο). Χωρίς είσοδο AC, ο φορτιστής θα απενεργοποιηθεί και η τάση της μπαταρίας θα σταθεροποιηθεί σύντομα στην πραγματική της τάση. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να πάρετε μια ακριβή ένδειξη της τάσης της μπαταρίας. Δυστυχώς, εάν η μπαταρία είναι σε πολύ κακή κατάσταση, μπορεί να απενεργοποιήσει αμέσως το UPS και μπορεί να αντιμετωπίσετε άμεση διακοπή λειτουργίας. Εάν το λογισμικό παρακολουθούσε το UPS, μπορεί να είχε καταγράψει μία είσοδο με πολύ χαμηλή τάση πριν από τον τερματισμό.