Unter „Warum ist der Schornstein doppelwandig“ wurde der Mindestabstand zu brennbaren Materialien bereits leicht angerissen. Dort stellten wir die folgende Faustregel auf: Je dicker die Isolierung eines Edelstahlschornsteins, desto geringer der Mindestabstand zu brennbaren Materialien.
Dies ist nicht ohne Grund nur als Faustregel zu verstehen, da der Mindestabstand zu brennbaren Materialien nicht nur von der Isolierungsstärke, sondern auch von der Qualität der Isolierung abhängig ist. So gibt es Edelstahlschornsteine mit 25 mm Isolierung, die 70 mm oder 80 mm Abstand benötigen – je nach Art und Qualität der Isolierung.
Der Mindestabstand zu brennbaren Materialien wird je System einzeln geprüft und in der Leistungserklärung notiert. Unsere Systeme erfordern einen Mindestabstand zu brennbaren Materialien von 70 mm, 60 mm oder 50 mm – je nach Ausführung. Die genauen Informationen finden Sie in der jeweiligen Artikelbeschreibung.
ACHTUNG! Bitte beachten Sie: Der Mindestabstand zu brennbaren Materialien bezieht sich immer auf einen „luftumspülten“ Zustand, z.B. an der Fassade.
Wird ein doppelwandiger Edelstahlschornstein bspw. durch die Decke, Wand oder das Dach geführt, gelten hierfür besondere Brandschutzbestimmungen – nämlich die gesetzlichen Vorschriften zu Mindestabständen zu brennbaren Materialien. Letztere besagen, dass rundum ein Abstand von mindestens 200 mm (gemessen vom rauchgasführenden Innenrohr!) zu brennbaren Materialien eingehalten werden muss.
Bei Dachdurchführungen mittels Dacheindichtung kann der Abstand auf 100mm reduziert werden, wenn die Dachdurchführung hinterlüftet wird. Soll der Abstand noch weiter verringert werden, muss eine spezielle Brandschutz Wand-, Decken- oder Dachdurchführung verwendet werden. Diese müssen zwingend vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) geprüft und zugelassen sein.
Sprechen Sie uns bitte an, wenn Sie sich beim Mindestabstand zu brennbaren Materialien nicht ganz sicher sind. Auch Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierbei weiterhelfen.