Abweichend zur VDE-AR-N 4110 wird die Nachweisführung nach der VDE-AR-N 4105 auf Basis von Einheiten- und Komponentenzertifikaten durchgeführt. Eine projektspezifische Bewertung entfällt hierbei. Für Anlagen bis 135 kW bleibt alles beim Alten. Für Anlagen zwischen 135 kW und 270 kW sind die Anforderungen der VDE AR N 4105 zu berücksichtigen (Inselnetzerkennung deaktivieren, Frequenzabschaltung auf 52,5 Hz erhöhen). Übergeordneter Entkupplungsschutz (üEKS) und EZA-Regler können entfallen. Für Anlagen zwischen 270 kW und 500 kW installierter AC Wechselrichterleistung sind zukünftig neben der Anforderungen der VDE-AR-N 4105 und den zuvor genannten Anforderungen zusätzlich auch ein übergeordneter Entkupplungsschutz und eine Überwachung der Einspeiseleistung PAVE nach der 4105 zu realisieren. Hierbei ist es unabhängig ob die Energieerzeugungsanlage (EZA) an der Niederspannung (NS) oder Mittelspanngung (MS) angeschlossen wird. Es zählen lediglich die Einspeiseleistungen.