Gem. IEC 61869 -1 / -2 sind Stromwandler für einen Dauerbetrieb in einem normativ geforderten Arbeitsbereich ausgelegt.
Stromwandler für Industrieanwendungen sind für einen Dauerbetrieb mit ihrer primären Bemessungsstromstärke
ausgelegt. (Icth = 1,0 x Ipr)
Für Verrechnungswandler schreiben die PTB Bauartvorschrifen einen Wert von Icth = 1,2 x Ipr vor!
Dabei ist vom Hersteller sicherzustellen, dass die unter diesen Dauerbetriebsbedingungen entstehenden
Wicklungstemperaturen, die in der Norm genannten Grenzwerte, nicht überschreiten.
Höhere Werte des thermischen Nenndauerstromes (Icth) können für eine Vielzahl der MBS Produkte auf Nachfrage realisiert
werden!