DP-V0 Slave Geräte benötigen einen 6 Byte langen Diagnoseteil, dieser ist vorgeschrieben (mandatory). Dieser beinhaltet Informationen über die Verbindung/den Status des Gerätes und dies muss sich während einer Zertifizierung exakt wie in dem Standard beschrieben verhalten.
Zusätzlich zu dem vorgeschriebenen Diagnoseteil können Geräte auch einen gerätespezifischen Teil mit einer maximalen Länge von 244 Byte (einschließlich der vorgeschrieben 6 Bytes sowie der Header) bereitstellen. Der gerätespezifische Teil kann durch den Gerätehersteller definiert werden (Gerätebezogene Diagnose) und/oder ein Schema des Standards kann implementiert werden (Kennungsbezogene und Kanalbezogene Diagnose). 99% der Gerätehersteller implementieren nur den Gerätebezogenen Teil der Diagnose.
Es wird empfohlen, die Diagnosedaten in der GSD Datei und im Handbuch zu spezifizieren. Die meisten DP Master und Diagnosetools können die Diagnoseinformation extrahieren und der Anwendungssoftware zur Verfügung stellen.