Da Aluminium im Vergleich mit anderen üblichen Heizungswerkstoffen wie z.B. Eisen, Kupfer, Messing, Edelstahl…, sich bei pH-Werten >8,5 auflöst, sind besondere Regeln zu beachten. Eine einfache Möglichkeit zur Stabilisierung des pH-Wertes bei vorhandenen Aluminiumwerkstoffen (z.B. Wärmeaustauscher), ist die Befüllung mit teilenthärtetem Wasser von 6-8°dH. Nach dem Aufheizen bildet sich an der heißesten Stelle (in der Regel der Wärmeaustauscher) eine Calziumaluminatschicht und stabilisiert die Aluminiumoxidschicht. Der pH-Wert stellt sich nach ca. 6 Wochen auf einen pH-Wert <8,5 ein. Es empfiehlt sich ca. 1–2 Wochen nach der Befüllung das Wasser mit max. 50% der Normalmenge des LIQUIDs zu konditionieren, um dem Wasser eine leichte, ausgleichende Pufferwirkung bei den jahreszeitlichen Temperaturdifferenzen zu geben.