Eine der wichtigsten Regeln bei der USV und -Sicherheit ist die Durchführung eines regelmäßigen Batterietests. Unsere Software bietet für diese Aufgabe eine Zeitplanungsfunktion. Wenn die Batterien nicht regelmäßig überprüft werden, kann es zu folgenden Situationen kommen: – Die Batteriekapazität nimmt mit der Zeit ab und erreicht einen Punkt, an dem sie die Last nicht mehr lange genug tragen kann. Es könnte sogar die USV unbrauchbar machen. – Kontinuierliches Laden fehlerhafter Batterien kann zu Auslaufen, Aufquellen oder sogar Verbrennen der Batterie führen. Grundlegender Batterietest Die Software führt einen 10-sekündigen Batterietest durch. Bitte beachten Sie, dass der Test nur beweist, dass die Batterie die angeschlossene Last 10 Sekunden lang halten kann. Mit dem Test wird also nur festgestellt, ob die Batterie nicht entladen ist. Wir empfehlen den Basistest mindestens einmal im Monat. Real Life Test Da die typische erwartete Backup-Zeit viel länger als 10 Sekunden ist, empfehlen wir einen Praxistest, um die ordnungsgemäße Funktion des USV sicherzustellen. Bitte unterbrechen Sie den Eingang (z. B. durch Schalten des Eingangstrennschalters oder Abziehen des Eingangskabels) und messen Sie, wie lange die USV die Last sichern kann. Wenn Sie die Last in Watt kennen (Sie können sie in der Überwachungssoftware ablesen), können Sie sie mit der tatsächlichen Leistung vergleichen. Wenn Sie eine Empfehlung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. So erhalten Sie den besten Überblick über den Zustand der Batterien. Sie können auch überwachen, wie sich die Backup-Zeit über die Lebensdauer der Batterien verändert. Wenn sie unter Ihre Anforderungen fällt, wechseln Sie bitte die Batterien. Wir empfehlen, den Praxistest nach dem folgenden Zeitplan durchzuführen: Gleich zu Beginn eines jeden Vorhabens In den ersten 2 Jahren alle 6 Monate Alle 3 Monate nach 2 Jahren