Diese Meldung kann auftreten, wenn ein Modbusdatenpunkt nicht schnell genug abgerufen werden kann.
Dies kann z.B. durch Verwendung von COV Trendlogs hervorgerufen werden, da StruxureWare diese Werte in einem 100ms Intervall pollt.
Dies führt zu einer hohen Busbelastung welches o.g. Meldung hervorrufen kann.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz