Unter bestimmten Bedingungen, bei denen ein erheblicher Temperaturunterschied zwischen dem Kühlmedium und der zu kühlenden Flüssigkeit besteht, ist ein Rohrbündelwärmetauscher oft die kostengünstigere Kühllösung im Vergleich zu einem Plattenwärmetauscher. Dies ist auf den kleinen Strömungsweg innerhalb des Plattenwärmetauschers zurückzuführen, der erhebliche Turbulenzen erzeugt, was zu einem hohen Druckabfall innerhalb der Einheit führt.
Wie der Name schon sagt, sind Plattenwärmetauscher aus einer Reihe von dünnen Metallplatten aufgebaut. Gewöhnlich aus rostfreiem Stahl hergestellt, enthält jede Platte ein kompliziertes gepresstes Muster. Um sicherzustellen, dass die Einheit wasserdicht ist, werden Gummidichtungen zwischen alle Metallplatten gelegt, die dann in einem starren Rahmen zusammengedrückt werden, um eine Anordnung von parallelen Strömungskanälen mit abwechselnd heißen und kalten Flüssigkeiten zu bilden.
Im Gegensatz dazu bestehen Wärmetauscher in Rohrbündelbauweise aus zwei Hauptkomponenten: dem Außenkörper (oder Mantel) und dem Rohrkern (oder Rohrbündel) im Inneren des Mantels. Das Kühlmedium fließt durch den Rohrkern, während die heiße Flüssigkeit über eine Einlassöffnung in den Mantel eintritt und sowohl durch als auch um die Außenseite des Rohrkerns durch eine Reihe von Prallplatten fließt, bevor sie den Mantel über eine Auslassöffnung verlässt. Für eine maximale Wärmeübertragungseffizienz fließen die heißen und kalten Flüssigkeiten im Gegenstrom durch den Wärmetauscher. Weitere Informationen zur Gegenströmung finden Sie hier.
Obwohl Plattenwärmetauscher recht kompakt sind und in ihrer Größe erweitert werden können, wenn sich die Kühlanforderungen ändern, sind sie in der Wartung kostspieliger als die entsprechenden Rohrbündelwärmetauscher, da die Gummidichtungen in der Regel aushärten und alle 2 Jahre ausgetauscht werden müssen. Dies ist eine zeitaufwändige und kostspielige Aufgabe, die den Wärmetauscher für längere Zeit außer Betrieb setzt. Außerdem kann die Lecksuche schwieriger sein und erfordert qualifizierte Arbeitskräfte, um die Arbeit durchzuführen. Außerdem besteht aufgrund des größeren Wasserströmungswiderstands im Inneren des Wärmetauschers ein erhöhtes Risiko der Verschmutzung, was die Effizienz des Geräts verringert.
Im Gegensatz dazu sind Rohrbündelwärmetauscher extrem wartungsfreundlich; durch das Entfernen der Endabdeckungen wird der Rohrkern sichtbar, der zur Reinigung und routinemäßigen Wartung herausgezogen werden kann. Die Wärmeübertragungseffizienz eines hochwertigen Rohrbündelwärmetauschers, wie z.B. von Bowman, ist extrem gut, während die Einheiten selbst robust sind und eine lange Lebensdauer aufweisen. Rohrbündelwärmetauscher können auch mit den anspruchsvollsten Kühlmedien verwendet werden, einschließlich Meerwasser und mineralhaltigem oder verunreinigtem Wasser.
Weitere Informationen über Bowman’s Sortiment an Rohrbündelwärmetauschern.