Die Ventilatoren der SEVi-Lüfter sind PWM-gesteuert. Über das Steuersignal erhält der Ventilator die Information, mit welcher Drehzahl und in welche Richtung er sich drehen soll. Im WRG-Modus arbeiten die Geräte paarweise in Zu- und Abluftrichtung. Grundsätzlich unterscheiden die Steuerungseinheiten zwischen Zu- und Abluftrichtung. Im WRG-Betrieb spielt das keine große Rolle, da die Software dafür sorgt, dass bei paarweiser Belegung beider Anschlüsse die Lüfter immer gegenläufig betrieben werden, wenn die Lüfter entsprechend an den richtigen Klemmen angeschlossen sind. Wird der Stoßluftbetrieb eingestellt, wechseln die Lüfter nicht mehr die Richtung, sondern laufen in der Richtung, in der sie am Bedienelement angeschlossen sind. Sollten die Lüfter immer nur in eine Richtung laufen, kann es also unter Umständen an der Einstellung „Stossluft“ liegen. Bei der SEC-Touch-Steuerung gibt es darüber hinaus auch eine Einstellmöglichkeit „Sommerlüftung“, bei der ebenfalls keine Wärmerückgewinnung stattfindet. Es kann jedoch auch eine technische Ursache haben. Wenn das für die Steuerspannung verantwortliche Anschlusskabel nicht angeschlossen ist oder unterbrochen wird, wechseln die Lüfter unabhängig von ihrer eigentlichen Anschlussbelegung in den Abluftbetrieb auf höchster Leistungsstufe.