Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) – ASR 1.7 – 10.2 Sicherheitstechnische Prüfung: (1) Kraftbetätigte Türen und Tore müssen nach den Vorgaben des Herstellers vor der ersten Inbetriebnahme, nach wesentlichen Änderungen sowie wiederkehrend sachgerecht auf ihren sicheren Zustand geprüft werden. Die wiederkehrende Prüfung sollte mindestens einmal jährlich erfolgen. Die Ergebnisse der sicherheitstechnischen Prüfung sind aufzuzeichnen und in der Arbeitsstätte aufzubewahren. (3) Brandschutztüren und Tore sind nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. dem Prüfzeugnis regelmäßig zu prüfen, damit sie im Notfall einwandfrei schließen. Zum Beispiel Feststellanlagen einmal monatlich durch den Betreiber und einmal jährlich durch eine befähigte Person. (4) Die sicherheitstechnische Prüfung schließt die Überprüfung des Vorhandenseins einer vollständigen technischen Dokumentation und der Betriebsanleitung ein. In den Zulassungen und Prüf- und Wartungsanleitungen geben die Hersteller im Allgemeinen eine Wartung nach 50.000 Betätigungen bzw. einmal jährlich an. Musterbauordnung – 3 Allgemeine Anforderungen: (1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürliche Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden. Musterbauordnung – 14 Brandschutz: Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. Feuerversicherungen gehen davon aus, dass der Betreiber seine Prüf- und Wartungspflichten nachkommt. Nur wenn diese Pflichten dokumentiert vorgelegt werden können, tritt der Leistungsfall für die Versicherungen im vollen Umfang ein.