Die Frequenzumrichter der Baureihe ATV312 erfüllen die Anforderungen der Norm IEC 61800-5-1, Tabelle 19.
Dieses entspricht der Überspannungskategorie III; die Isolierung widersteht folgenden Impulsen (definiert durch die Norm):
-  4kV für Basisisolierung, für 300V-Bereich
-  6kV für Basisisolierung, für 300V-Bereich
-  6kV für verstärkte Isolierung für 300V-Bereich
-  8kV für verstärkte Isolierung für 300V-Bereich.
Die Prüfungen wurden mit einer 22,5% höheren Prüfspannung durchgeführt, um gemäß IEC 61800-5-1, Anhang D, die Prüfhöhe gegenüber Meereshöhe zu korrigieren.