Dies ist das Verdrahtungsschema des E434xx-Datensplitters und des EVC843 (Y-Kabel). EVC843 garantiert eine korrekte Verkabelung:
Der E434xx wird an einen IO-Link-Master angeschlossen, der im Bild mit (1) gekennzeichnet ist. Die andere Seite des E434xx wird mit dem EVC843 Y-Kabel verbunden.
Der EVC843 verfügt über die Anschlüsse A, B und C. Anschluss A ist im Bild mit (4) gekennzeichnet und wird mit dem bestehenden an der Steuerung verbunden. Anschluss B ist mit (3) gekennzeichnet und wird mit dem IO-Link-Gerät verbunden. Anschluss C ist mit (2) gekennzeichnet und wird an den E434xx-Splitter angeschlossen.
Vom IO-Link-Gerät werden Pin 2 (Schalt-/Analogausgang 2, falls verfügbar) und Pin 5 direkt zur Steuerung durchgeschleift.
Auf Pin 4 kommuniziert der Sensor über IO-Link mit dem E434xx-Splitter bzw. dem verbundenen IO-Link-Master.
Der Datensplitter bildet das fehlende Schaltsignal von Ausgang 1 nach und sendet dies über EVC843 an Pin 4 der Steuerung.
Daher können alle Ausgangssignale, sofern verfügbar, ohne Änderungen an der Verkabelung oder Programmierung an die vorhandene Steuerung der Anwendung weitergeleitet werden.