Die TRGS 510 erlaubt es, bis zu 50 Druckgasflaschen unter der Erdgleiche zu lagern. Pflicht ist dann jedoch eine technische Lüftung mit mindestens 2-fachem Luftwechsel und eine Alarmeinrichtung. Die natürliche Lüftung ist nur in Räumen gestattet, die nicht mehr als 1,5 m unter der Geländeoberfläche liegen und mit Lüftungsöffnungen (Querschnitt entspricht 10 Prozent der Grundfläche des Raumes) ausgestattet sind. Die Lagerung von Gasen mit einer höheren Dichte als Luft erfordert in Räumen mit natürlicher Lüftung außerdem einen Gasflaschenschrank nach DIN EN 14470‑2.