Der Leistungsschalter Compact NSX kann mit thermomagnetischen Auslösesystemen bis zu einer Frequenz von 400Hz eingesetzt werden.
Die Stromeinstellwerte für 400 Hz-Netze erhält man durch Multiplikation der entsprechenden Werte für 50 Hz mit den folgenden Koeffizienten:
K1 für thermische Auslösesysteme,
K2 für magnetische Auslösesysteme.
Diese Koeffizienten sind von der Einstellung des Auslösesystems unabhängig.
Bei thermischen Auslösesystemen
sind für 400 Hz geringere Stromwerte als für 50 Hz (K1 < 1) einzustellen.
Bei magnetischen Auslösesystemen
sind dagegen für 400 Hz höhere Stromwerte als für 50 Hz (K2 > 1) einzustellen. Deshalb müssen bei einstellbaren Auslösesystemen die Minimalwerte gewählt werden.