Es bestehen mehrere Möglichkeiten, die Energieerzeuger im Portal einzubinden. Direkt können bis zu 5 Wechselrichter angebunden werden. Das Energiemanagement funktioniert auch unabhängig von der Wechselrichterkommunikation.
Kompatibilitätsliste: In unserem Dowloadbereich finden Sie alle Anleitungen zu den kompatiblen Herstellern.
Anbindung per Modbus TCP/RTU: Sollte der von Ihnen verwendete Wechselrichter Modbus fähig sein und ist noch nicht im Downloadbereich verfügbar, bietet SMARTFOX eine universal Modbus TCP/RTU Schnittstelle. Hierbei können die entsprechenden Energie- und Leistungsregister des Gerätes manuell eingetragen werden (Modbus Register des Herstellers erforderlich). Dies erfordert ein gewisses Maß an technischem Verständnis und Netzwerkgrundkenntnissen. Die Parametrierung sollte vom ausführenden Installateur erfolgen. Alternativ kann ein SMARTFOX Energy Meter am AC-Abgang des Erzeugers eingebunden werden, um die erzeugte Leistung zu messen. Die Daten werden dann in Echtzeit via RS458 Signal an den Energiemanager übermittelt.
S0-Schnittstelle: SMARTFOX bietet ebenfalls die Möglichkeit, Daten via S0-Schnittstelle zu implementieren. Hierzu steht am SMARTFOX Pro eine S0-Schnittstelle zur Verfügung. Sollen mehrere S0 Signale erfasst werden, können diese über ein SMARTFOX Meter integriert und via Netzwerk an den Energiemanager übermittelt werden. Ein SMARTFOX Meter kann bis zu fünf S0-Signale erfassen.
Als Zähler kann das SMARTFOX Energy Meter eingesetzt werden.