DS50VGPVS-500 | DS50VGPVS-1000 Der Blitzstrom- und Überspannungsableiter der Serie DS 50VGPVS wurde speziell für den Schutz von Photovoltaikanlagen entwickelt und ist für Betriebsspannungen von 500 und 1000 V DC erhältlich. Der Ableiter DS 50VGPVS ist ein zweiteiliger Überspannungsableiter Typ 2 (Basisteil und austauschbare Module) und für die Montage auf einer DIN-Schiene ausgelegt. Das Ersatzmodul ermöglicht den einfachen Austausch eines 1 x beschädigten Teils, ohne dass die angeschlossenen Drähte abgeklemmt werden müssen. Der Ableiter verfügt über einen VG-Schutz mit einer speziellen gasgefüllten Funkenstrecke (GSG)ist daher galvanisch getrennt und vermeidet Kriechströme und besitzt weiter  Hochleistungsvaristoren im Y-Anschluss. Der Ableiter DS50VGPVS ist standardmäßig mit einer Fernschutzstatussignalisierung ausgestattet. Dank der galvanischen Trennung eignet sich der Ableiter DS50VGPVS auch für Anwendungen mit Dünnschicht-Photovoltaikmodulen Überspannungsableiter Typ 2 basierend auf einer gasgefüllten Funkenstrecke 10 Jahre Garantie Entladestrom pro Pol: In = 15 kA; Imax = 40 kA Doppelsichere Trenntung Galvanische Trennung keine Alterung durch Leckströme Keine Vorsicherung erforderlich Austauschbares Schutzmodul Remote-Statussignalisierung als Standard Kann in allen Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC (Uocstc) eingesetzt werden Erfüllt die Anforderungen von IEC 61643-31, EN 61643-31, EN 50539-11, UL1449 ed.5 Technisches Datenblatt und Handbuch zum Herunterladen:  DS_CITEL_DS50VGPVS-1000 (EG) MNL_CITEL_DS50VGPVS (DE) Aktuelle Bestände prüfen Sie hier