Die L�fterleisten sind optimiert f�r Plattenheizk�rper. Diese bestehen aus senkrecht angebrachten Platten und je nach Bauart aus zus�tzlichen Konvektionsblechen. Der Anteil der Strahlungsw�rme durch die Platten liegt bei ca. 50 - 70% und richtet sich stark nach der Bauweise. Die Wirkung der verbauten Konvektionsbleche wird durch die Heizk�rpergebl�se um ein Vielfaches verst�rkt. Plattenheizk�rper vom Typ 10 sind einfache senkrechte wasserf�hrende Platten ohne weitere Konvektionsbleche. Diese erkennen Sie leicht wenn Sie von oben auf den Heizk�rper sehen. Bautiefe: 46 mm. Plattenheizk�rper vom Typ 11 besitzen eine senkrechte wasserf�hrende Platte mit daran befestigten Konvektionsblechen. Durch die obere Abdeckung erkennt man nicht sofort den genauen Typ, Erst bei genauer Draufsicht sieht man die fehlende hintere Platte. Bautiefe: 59 - 66 mm. Plattenheizk�rper vom Typ 20 bestehen aus zwei wasserf�hrenden Platten ohne Konvektionsbleche. Plattenheizk�rper vom Typ 21 besitzen zwei senkrechte wasserf�hrende Platten. An der vorderen Platte sind in Richtung hinterer Platte Konvektionsbleche gefestigt. Bautiefe: 64 - 70 mm. Plattenheizk�rper vom Typ 22 besitzen ebenfalls zwei wasserf�hrende Platten. Jedoch sind zwischen diesen Platten Konvektionsbleche an jeder Platte befestigt. Bautiefe: 100 - 104 mm. Plattenheizk�rper vom Typ 30 verf�gen �ber 3 wasserf�hrende Platten ohne Konvektionsbleche. Bautiefe: 155 - 160 mm. Plattenheizk�rper vom Typ 33 verf�gen �ber 3 wasserf�hrende Platten mit jeweils daran befestigten Konvektionsblechen. Bautiefe: 155 - 160 mm. Dar�ber hinaus gibt es je nach Hersteller verschiedene Sonderformen.