Leerrohre für die Elektroinstallation unterscheiden sich zum einen in Größe und Länge, zum anderen in Druck- bzw. Schlagfestigkeit. Weitere Kriterien sind ihre minimale und maximale Gebrauchstemperatur sowie ihr Biegeverhalten. Ein Klassifizierungscode gibt bei jedem der Rohre an, wie die einzelnen Eigenschaften bei ihm ausgeprägt sind. Die erste Ziffer dieses Codes beschreibt seine Druckfestigkeit: 1 = sehr leicht (125N), 2 = leicht (320N), 3 = mittel (750N), 4 = schwer (1250N), 5 = sehr schwer (4000N). Die zweite Nummer beziffert die Schlagfestigkeit: 1 sehr leicht (0,5J), 2 leicht (1J), 3 mittel (2J), 4 schwer (6J), 5 sehr schwer (20,4J). Ziffer drei benennt die minimale Gebrauchstemperatur: 1 meint +5 °C, 2 -5 °C, 3 -15 °C, 4 -25 °C, 5 -45 °C. Die vierte Ziffer informiert über die maximale Gebrauchstemperatur: 1 heißt +60 °C, 2 +90 °C, 3 +105 °C, 4 +120 °C, 5 +150 °C. Die fünfte Ziffer beurteilt die Biegsamkeit: 1 starr, 2 biegsam, 3 biegsam und sich selbst zurückbiegend, 4 flexibel. Aus dem Klassifizierungscode „3341“ z.B. lässt sich Folgendes ablesen: Leerrohr-System für mittlere Druckfestigkeit (3), mittlere Schlagfestigkeit (3), die minimale Gebrauchstemperatur von -25 °C (4), die maximale Gebrauchstemperatur von +60 °C (1), mit dem Biegeverhalten biegsam (2).