Gemäß der Verordnung VDE0100-722:2016 (Errichten von Niederspannungsanlagen) muss jeder
Anschlusspunkt
durch eine
eigene Fehlerstrom-Schutzeinrichtung von mindestens Typ A mit einem Bemessungsdifferenzstrom
nicht
größer als 30
mA geschützt sein. Ladestationen mit Steckdose oder einer Fahrzeugkupplung müssen außerdem eine
Schutzvorkehrung
gegen Gleichfehlerströme aufweisen.