Entsprechend der gewünschten Wasserqualität werden LOEHRKE Aufbereitungsanlagen mit den jeweils notwendigen Verfahrensschritten eingesetzt. Bei den LOEHRKE CDES Anlagen steht die sichere Herstellung und die exakte Dosierung von Chlordioxid im Vordergrund. Die CDES-Anlagen stellen Chlordioxid nach dem bewährten Chlorit-Säure-Verfahren, unter Berücksichtigung der DVGW Arbeitsblätter W224 und W624, her. Die zwei Komponenten (Salzsäure und Natriumchlorit) werden nacheinander durch Schlauchpumpen in einen diffusionssicheren Reaktor gefördert. Ein Sicherheitsmechanismus überwacht die Reaktorfüllung. Nach einer definierten Reifezeit wird die konzentrierte Chlordioxidlösung mit Verdünnungswasser aus dem Reaktor in den Vorlagetank gespült und dabei verdünnt. Die erforderliche Wassermenge für die Verdünnung wird volumenmäßig erfasst, so dass immer eine gleichbleibende Konzentration in der Vorlage gewährleistet ist. Aus der Vorlage wird die verdünnte CIO2-Lösung mittels einer „Smart Digital“-Dosierpumpe gleichmäßig in den Wasserstrom dosiert.