In der Regel handelt es sich bei diesen Anlagen um Großprojekte mit einer Vielzahl an Wärmeübergabestationen. Durch den Gleichzeitigkeitsfaktor ist davon auszugehen, dass die Vor- und Rücklauftemperaturen permanent an den Stationen anstehen. Bei kleineren Anlagen, insbesondere mit kleinem Gleichzeitigkeitsfaktor, kann es aufgrund der längeren Zapfpausen dazu führen, dass die Vorlaufleitungen auskühlen. Im Zapfvorgang muss dann erst wieder die Vorlauftemperatur an den Stationen anliegen, um genügend Warmwasserleistung zu generieren. Abhilfe schafft hier ein temperaturgesteuertes Überströmventil am Ende des Stranges.