Ja, es ist möglich, eine unserer Wärmepumpe mit einer Zeitschaltuhr zu verbinden. Eine Zeitschaltuhr ermöglicht es Ihnen, die Betriebszeiten der Wärmepumpe zu programmieren und so die Poolheizung nach Bedarf automatisch ein- und auszuschalten. Dies kann dazu beitragen, die Energieeffizienz zu verbessern und den Betrieb der Wärmepumpe an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen. Diverse Anlagen verfügen über einen integrierten Timer, hier wäre eine Zeitschaltuhr überflüssig. Alternativ können die großen Anlagen sogar elektrisch mit einer Umwälzpumpe gleich geschlossen werden, dies ist nicht zwingend erforderlich, aber möglich.
Ein Durchflusswächter ist eine sinnvolle Ergänzung für eine Wärmepumpe. Der Durchflusswächter überwacht den Durchfluss des Poolwassers und stellt sicher, dass die Wärmepumpe nur betrieben wird, wenn ausreichend Wasser durch das System fließt. Ein ausreichender Durchfluss ist wichtig, um eine optimale Leistung und Effizienz der Wärmepumpe zu gewährleisten und Schäden durch eine unzureichende Wasserzufuhr zu vermeiden. Der Mindestdurchfluss wird bei jeder Wärmepumpe angegeben. Wenn zb eine Anlage einen Mindestdurchfluss von 8 m³/h benötigt und Sie nur eine Umwälzpumpe mit 6 m³/h besitzen, kann es sein, dass die Wärmepumpe in einem Fehlercode steht und nicht arbeiten. Dies kann zb einen Fehlercode E17 / PL und co auslösen. Hier wäre es ratsam, die Durchflussmenge zu beachten.
Sollte das Wasser abrupt bei einer Wärmepumpe weg sein, sprich kein Durchfluss herrschen, geht die Anlage in den Fehler und sollte bei einer Wasserzufuhr und benötigten Durchfluss wieder anspringen – es kann aber auch ein Neustart der Anlage notwendig sein.