Schlägt ein Blitz in ein Gebäude mit Blitzschutz ein, so fängt die Blitzschutzeinrichtung den Blitz auf und leitet ihn sicher und gezielt in die Erde. Nach der derzeit gültigen Norm DIN EN 62305-3 [9] ist es möglich, Bauteile aus Metall als „natürliche Fangeinrichtung“ zu verwenden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. So muss z. B. ein Metalldach den Blitz auffangen und zu den Anschlussstellen der Ableitungen führen, über die es geerdet ist. Die einzelnen Dachelemente müssen so miteinander verbunden sein, dass der Blitzstrom zu den Anschlussstellen der Ableitungen und damit zur Erde geleitet werden kann. Das Metalldach muss also leitend mit der Erde verbunden sein. Es muss fachgerecht, d. h. nach den einschlägigen Regelwerken (z. B. Normen und Richtlinien der Bauaufsicht, Anweisungen von Herstellern und Fachverbänden, Fachregeln des Handwerks) ausgeführt und mit der Unterkonstruktion fest verbunden sein. Nach jedem Blitzeinschlag sind die Bauteile zu kontrollieren und eingetretene Schäden zu beseitigen. Bei den für Dacheindeckungen aus Metall verwendeten Blechdicken muss damit gerechnet werden, dass sie bei einem Blitzeinschlag bestimmter Ladung und Stärke durchschmelzen.