Die maximale Vorlauftemperatur ist abhängig vom jeweiligen Oberbodenbelag (Parkett, PVC, Laminat, Keramik).
Gemäß den DIN-Vorgaben, darf eine Oberbodentemperatur nicht über 29 °C in Aufenthaltsbereichen betragen. In Bädern sind max. 33°C zulässig. Um diese max. Oberbodentemperaturen nicht zu überschreiten, reichen bei unseren Dünnschichtsystemen in der Regel Heizungsvorlauftemperturen von 30°C bis 45 °C. Dies ist abhängig von dem Oberbodenbelag und der Heizlast des Gebäudes (Altbau mit schlechtem Dämmstandard oder Neubau mit hohem Dämmstandard).