Ja! Kabelboxen sind je nach Aufbau des Bauteils (Massiv- oder Leichtbau) auch für Räume geeignet, in denen Gaslöschanlagen installiert sind. Bei den meisten Gaslöschanlagen kann kurzzeitig ein Überdruck von bis zu 500 Pa entstehen, bevor sich Druckentlastungsklappen öffnen. Für die Standard-Kabelbox ist einen Überdruck von 6000 Pa (60 mbar) in einer Massivwand und in einer Tockenbauwand 1800 Pa (18 mbar) bestätigt worden. Dabei wurde ein “Sicherheitspolster” vom Faktor 2 einkalkuliert. Die Aufbauten haben in der Prüfung also den doppelten Druck bestanden.