Es ist möglich, mit PLCcom auf Eingänge, Ausgänge, Merker sowie freigegebene DBs zuzugreifen. Der Zugriff auf eine S7-1200er oder 1500er-Steuerung ist per Standard deaktiviert. Sie müssen folgende Schritte ausführen, um die Steuerung für den Zugriff freizugeben:
1. Erlauben Sie den generellen Zugriff. Hierzu muss in den Eigenschafteneinstellungen der Steuerung im Bereich „Schutz“ die Option: ‚Verbindungsmechanismen – Zugriff über PUT/GET Kommunikation durch entfernten Partner erlauben‘ aktiviert werden. Diese Einstellung befindet sich weiter unten, einfach nach unten scrollen!
2. Geben Sie die abzufragenden Bausteine (DBs) frei. Gehen Sie hierzu in die Eigenschaften des DBs. Der optimierte Zugriff muss hier deaktiviert sein.
3. Änderungen auf die SPS laden, fertig!
4. Sollten die ausgeführten Schritte keine Wirkung zeigen, nutzen sie das ‚Erweiterte Laden‘ um die Änderungen in die SPS zu übertragen.