Eine barometrische Klappe wird auf einen festen Druck eingestellt und kann daher nicht über eine Automatik o.ä. parametriert werden im Fall einer Anpassung durch die Regelungstechnik. Gegenüber äußerlichen Umwelteinflüsse und zur Einhaltung EnEV muss ggf. die Klappe zusätzlich geschützt werden, z.B. durch eine vorgesetzte Klappe oder Lamelle die im Falle einer Auslösung funktionssicher öffnet. Es muss sichergestellt werden, dass die Regelung unter widrigen Umwelteinflüssen, wie z.B. extreme Minustemperaturen oder Windeinflüssen, funktionssicher ist. Die Herstellerangaben der maximalen Durchlassvolumenströme sind zu beachten. Eine Parallelverschaltung von mehreren barometrischen Klappen kann zu unerwünschten Schwingungsverhalten führen.