Das hängt von mehreren Faktoren ab:Fassungsvermögen des TanksArt des GefahrstoffsBei Benzintankanlagen besteht eine höhere Explosionsgefahr als bei Dieseltanklagen. Grundsätzlich wird für Tankanlagen eine Abfüllfläche benötigt, die auslaufende Gefahrstoffe zuverlässig auffängt. Der Abfüllplatz muss dazu über eine ausreichend große Fläche verfügen: Diese muss so viel Kraftstoff auffangen können, wie die Pumpe innerhalb von 3 Minuten fördern kann. Beispiel: Beträgt die Förderleistung 40 l/min muss die Abfüllfläche 120 l fassen können. Darüber hinaus muss der Abfüllplatz die Länge des Zapfschlauchs vollständig abdecken können, d. h. die Zapfpistole darf nicht über den Rand der Abfüllfläche hinausragen. Mit Arretierungen oder der Wahl eines Schlauchs mit der entsprechenden Länge stellen Sie sicher, dass die Anforderung eingehalten wird.