Nein, der Speicher muss lediglich über einen 1 1/2 Zoll Heizpatronenanschluss verfügen. Alternativ haben viele Speicher auch einen Revisionsanschluss, in den ein im Handel verfügbarer Adapter eingesetzt werden kann. Beim Einbau ist die Länge der Heizelemente (45 cm) zu beachten, bei der ELWA ebenso der Bereich der heizfreien Zone (9 cm ab der Dichtfläche).