Der Stromanschluss einer Wärmepumpe erfolgt nach einer vierpoligen Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD). In der Regel wird für den Anschluss eine einpolige Sicherung und zwei dreipolige Sicherungen benötigt (das entspricht einem Platzbedarf von 7 Sicherungen). An der einpoligen Sicherung wird die Steuerung der Wärmepumpe angeschlossen, an der ersten dreipoligen Sicherung die Außeneinheit der Wärmepumpe, und an der zweiten dreipoligen Sicherung der Elektroheizstab der Wärmepumpe. Wenn kein geeigneter Stromanschluss für die Wärmepumpe vorhanden ist, muss dieser von einem Elektrofachbetrieb nachgerüstet werden. Dieser Prüft zudem, ob die Absicherungen für die Wärmepumpe korrekt sind. Die Prüfung und ggf. Erneuerung Ihres Zählerschranks ist nicht im Leistungsumfang der ENTEGA enthalten.