Hochspannungstests werden am Servoverstärker LXM32xxx nach der EN61800-5-1 typgeprüft für jedes Gerät als stückgeprüft durchgeführt.
Deshalb ist es nicht notwendig, den Servoverstäker bei der Schaltschrankprüfung nochmals zu prüfen.
Falls die Hochspannungstests aus technischen Gründen mit bis zu 500VDC am Servoverstärker LXM32xxx  durchzuführen sind, ist dies dann z.B. zwischen Netzpotential (400V/230V) und Erdpotential möglich.