Wir haben in unserer Bedienungsanleitung der SEVi 160-Reihe (diese findet sinngemäß bei allen 160er Varianten Anwendung, da sich die Wartungsarbeiten immer auf den Lüftereinschub und die Innenblende beschränken) Wartungsschritte in 3/6/12-monatigem Intervallen beschrieben. Diese Intervalle (ein Intervall entspricht 90 Tagen) werden dem Nutzer durch das Blinken der Filterwechselanzeige am Bedienelement oder einer Meldung auf dem SEC-Touch-Bildschirm signalisiert. Beim ersten Mal ist entsprechend nur der Filter zumindest einer Sichtprüfung zu unterziehen. Bei leichter Verschmutzung kann er durch Absaugen/Ausklopfen wieder gereinigt werden. Dieses Vorgehen kann insgesamt bei 3 Intervallen durchführt werden, vorausgesetzt natürlich, dass die örtlichen Gegebenheiten dies zulassen. Können die Verschmutzungen auf diese Weise nicht beseitigt werden, oder ist das vierte Intervall abgelaufen, ist der Filter zu ersetzen. In unserem Filter-Shop können Sie schnell und einfach neue Filter für ihr Lüftungssystem direkt bei SEVentilation bestellen. Der Pollenfilter sollte auf jeden Fall nach dem Intervall ersetzt werden. Bei jedem zweiten Intervall sind zusätzlich zum Filter das Schalldämmelement / bzw. der Vorfilter im Gerät und der Keramikkörper laut Anleitung zu warten. Der Keramikkörper kann, je nach Art und Grad der Verschmutzung mit Druckluft (wenn vorhanden), durch Aussaugen oder Ausspülen unter fließendem Wasser gereinigt werden. Es besteht auch die Möglichkeit der Reinigung in der Geschirrspülmaschine. Nach dem Ausspülen oder der Reinigung in der Spülmaschine ist darauf zu achten, dass der Keramikkörper vollständig getrocknet ist, bevor er wieder eingesetzt wird. Das dritte Intervall beinhaltet wieder die Kontrolle des Staubfilters. Beim vierten Intervall ist gemäß den Schritten des zweiten Intervalls vorzugehen. Zusätzlich ist der Ventilator entsprechend den in der Wartungsanleitung beschriebenen Schritten zu reinigen.