Die SpeeTube-Heizrohre Ø 10 und Ø 12 mm werden mit PushFit-Kupplungen an den Heizkreisverteiler angeschlossen.
Die PushFit-Kupplungen gibt es in 3 Ausführungen: einfach, zweifach (Splitter) und Reparaturkupplungen. Die Anschlusskupplungen sind 3/4" Eurokonus-Kupplungen.
Mit dem PushFit-Splitter können 2 Rohrkreise an 1 Verteilerkreis angeschlossen werden. Die Längen dieser 2 Kreise an 1 Splitter müssen gleich lang sein.
Durchmesser der Zulauf- und Rücklaufleitungen des Zentralheizungskessels oder der Fernheizung:
Heizkreisverteiler bis 7 Kreise mindestens Ø 15 mm, Anschluss ½"
Heizkreisverteiler mit 8 oder mehr Kreisen mindestens Ø 20 mm, Anschluss ¾"
Durchmesser der Zulauf- und Rücklaufleitungen der Wärmepumpe oder NT-Heizung: Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Wärmepumpen-Lieferanten und folgen Sie dessen Empfehlung.
Wichtiger Hinweis: WARP Systems schließt das System nicht an die primäre Wärmequelle an. Dies muss von einem zertifizierten Installateur ausgeführt werden.