In einem Rechenzentrum erfolgte die Abgabe der Verlustwärme an die Atmosphäre über adiabate Rückkühlwerke. Hier trat bei tiefen Außenlufttemperaturen ein Frostschaden (Einfrieren des Kühlmediums im Rückkühlwerk mit Bersten der Wärmeübertragerrohre) auf, mit der Folge, dass die Wärmeabgabe an die Atmosphäre nicht mehr gewährleistet war und die Server abgeschaltet werden mussten, wodurch ein hoher Sachschaden entstand und Regressforderungen erhoben wurden.
Als Ergebnis unsere Ereignisanalyse wurden verschiedene Faktoren ermittelt, die zu dem Frostschaden geführt haben, u. a. Auslegungs- und Planungsfehler, Mängel bei der Errichtung und der Betriebsführung.
Auf Basis unserer Analyseergebnisse konnte u. a. das Kühlsystem so modifiziert werden, dass zukünftig derartige Schäden nicht mehr zu erwarten sind.
In diesem Fall war unser Auftraggeber der Betreiber des Rechenzentrums.
Wir helfen Ihnen, Ihre Anlagen sicher und effizient zu betreiben: Sprechen Sie uns an!