Hier haben Sie zwei Möglichkeiten:Sie nutzen den internen Drehschalter, um den Ladestrom der bestehenden (Haus-) Installation anzupassen (6-16A in 2A-Schritten). Dieser stellt gleichzeitig den maximal zur Verfügung stehenden Ladestrom ein. Sie benötigen keine Software.Alternativ können Sie den Ladestrom auch durch die Konfiguration über die Modbus RTU-Verbindung anpassen, sowie die Vorgabe des erlaubten Ladestroms durch ein externes Steuergerät/Lademanagement.Hinweis: Bei Möglichkeit 2 können Sie den im Gerät eingestellten Wert nur verringern, nie erhöhen – dies dient Ihrer Sicherheit. So ist Ihre Installation ständig vor Überlast geschützt, selbst bei einem Fehler des externen Steuergeräts (Ausfall, IT-Probleme, Hackerangriff, usw.).