·    Hierfür müssen Sie in das Datenblatt Ihrer PV-Module schauen. das sind die Leistungsdaten ihrer Module:
·       Leistung: 405 W
·       Strom: 12.96 A
·       Spannung: 31.26 V
·       Kurzschlussstrom:13.76 A
·       Leerlaufspannung: 37.2 V
·   Es dürfen alle Module mit einer maximalen Leerlaufspannung von 42.3 V angeschlossen werden, optimal wäre ein Modul mit Spannung von 35.5 V (da hiermit maximal 550 W erreicht werden P=35.5 * 15.5 A) 15.5 A ist der maximale Strom der vom Heizwiderstand aufgenommen werden kann. Bei Ihren 31.26 V wären das bei maximalen 15.5 A um die 490 W, was aber vollkommen ausreichend wäre