Heizanlagen sind grundsätzlich wasserdicht, jedoch nicht gasdicht. Je nach Bauweise dringt über Materialien, mechanische Bauteile und das Nachspeisewasser normalerweise nur in geringen Mengen Luft in das System. Tritt auffällig mehr Luft ein, zeigt sich dies häufig in verstärkter Korrosion bzw. rostbraunem Wasser. Häufigste Ursachen sind dabei neben der fachgerechten Installation, nach wie vor die Druckhaltung aber auch zunehmend die Pumpenauslegung bzw. Installation. Im Fall der Pumpen, ist auf einen Betriebsdruck >0,5 bar auf der Eingangsseite gegen Atmosphärendruck zu achten. Hier geben die Herstellerangaben und Kennzahlen Auskunft. Wichtig: Winkelstücke oder Bogen unmittelbar vor der Eingangsseite der Pumpe wirken sich wie eine Drossel aus und können einen Unterdruck erzeugen. Dadurch wird häufig auf der Saugseite über z.B. die Wellendichtung Luft in die Anlage gezogen. LÖSUNG:
Die Druckhaltung und Pumpe sind sorgfältig auszulegen und zu prüfen. Das Kreislaufwasser ist möglichst gut zu entgasen. Das Wasser sollte kalkfrei und konditioniert sein, um die mechanische Elastizität zu begünstigen.