Regulator er den vigtigste type aktuator, ved at modtage styresignalet for styreenhedens udgang, ved hjælp af dynamisk drift til at ændre væskestrømmen. Kontrolventiler består generelt af aktuatorer og ventiler. Hvis i henhold til strømmen af aktuatoren, kontrolventilen kan opdeles i pneumatisk, elektrisk, hydraulisk tre. Nedenfor legeringsventil producenten nægter at tale om kontrolventilen flere almindelige fejl og løsninger. I det moderne fabrik automatiseringskontrolsystem, kontrolventilen, som terminal aktuator for det automatiske reguleringssystem, modtager kontrolsignalet til at realisere reguleringen af den kemiske proces. Dens bevægelsesfølsomhed er direkte forbundet med kvaliteten af reguleringssystemet. Ifølge feltet faktiske statistikker omkring 70% af fejlen fra kontrolventilen. Derfor i den daglige vedligeholdelse opsummerer og analyserer påvirkning control ventil sikker drift faktor og dens modforanstaltninger. Følgende flere fælles lækagefejl analyse, foreslår modforanstaltninger. Udtæthed i ventilen: Stængelængde ubehag. Luftventil, stilke for lang stilke op (eller ned) afstanden er ikke nok, som resulterer i et mellemrum mellem spolen og sædet, kan ikke fuldstændig kontakt, hvilket resulterer i slappe lukning og indre lækage. Tilsvarende er ventilstammen af luftlukningsventilen for kort, der medfører et mellemrum mellem ventilenkernen og ventilsædet, som ikke kan berøres fuldt medfører løs lukning og indre lækage. Løsninger: Særlige legeringsventiler Leverandør Kina deler, at kontrolventilen skal forkortes (eller udvides) til at passe længden af kontrolventilen, således at den ikke længere lækker.