Alle kompressorrum kræver ventilation. Minimum rumventilation kan beregnes ud fra formlen:Qv = 1,06 N/T for Pack-enhederQv = (1,06 +1,3)/T for Full-Feature-enhederQv = påkrævet køleluftstrøm (m³/s)N = kompressors akselindtag (kW)T = temperaturstigning i kompressorrum (normalt 7 °C)Hvis kompressoren ledes, er den nødvendige ventilation den samme som kompressorens ventilatorkapacitet. Dette er nævnt i brugervejledningen.