Toto nebezpečí hrozí zejména v případě, kdy je hala pouze temperované na nízkou teplotu okolo 10°C a hystereze termostatu je příliš nízká. Jednotky ALFA II a COMPACT II jsme vybavili systémem ANTIKONDENZACE, který tento jev výrazně eliminuje. Tento systém nedovolí vypnutí hořáku dokud teplota spalin nedosáhne nastavenou modulační teplotu a umožní případný kondenzát z velké části odpařit. Tento systém však nedokáže eliminovat kondenzát v dlouhých odkouřeních, v takovém případě je nutné spalinovod izolovat anebo instalovat kondenzační jímku s trvalým odvodem kondenzátu.