Zkontrolujte, zda systém nemá vadné spoje, izolační závady nebo vadná zařízení. Sledujte funkční unikající proudy měniče frekvence. (TI 800_000000003) Jističe typu A nebo střídavé proudové chrániče nejsou jako ochranné přístroje povoleny. V případě potřeby proveďte konverzi na proudový chránič typu B(+) (např. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Dodržujte předpisy a normy, které se na Vás vztahují. V IT síti musí být propojka nebo dip switch měniče frekvence používaného pro tuto funkci nastaven/přepnut na IT. Tím se částečně deaktivuje integrovaný síťový filtr a snižují se svodové proudy. Do sítě se tak dostává nefiltrované rušení EMC. Dodržujte prosím návod k obsluze měniče frekvence.