Instalace pod stropem není dobrá a jsou k tomu dva hlavní důvody:
Sníží se dosah zařízení pro pravidelný roční servis a uživatel musí zajistit přístup, což přináší nemalé náklady za pronájem plošiny
Instalace pod stropem dramaticky zvyšuje stratifikaci a nezabrání ji ani ALFA II. Při topení jsou v chodu axiální ventilátory, které vytvářejí pod stropem mírný podtlak a u země mírný přetlak. Teplý vzduch stoupá ke stopu nejen přirozeným fyzikálním jevem, ale i nucenou cirkulaci.
Chcete-li se zbavit zbytečných nákladů a komplikací při údržbě a chcete-li snížit roční náklady na vytápění, instalujte ohřívače ALFA II pouze horizontálně na stěny haly do výšky cca 3 m.