Vzhledem k velmi komplikované legislativě dle ČSN 33 2312 edice 2 nelze do hořlavých materiálů třídy E a F (tedy i do dřeva nebo na dřevo) montovat jakoukoliv rozvodnici či rozvaděč. Norma nařizuje rozvodnici či rozvaděč podkládat nehořlavým podkladem, nebo docílit vzdálenost větší než 5 cm od hořlavého materiálu.
Abyste všechny požadavky splnili, máte 2 možnosti:
A) Můžete instalovat rozvadeč nebo rozvodnici do dřevostavby a posoudit ji podle ČSN EN 61439-1 a 3, tedy vlastně uvést nový výrobek na trh dle zák. 90/2016 Sb a nařízení vlády 117 a 118/2016.
B) Výrazně jednodušší variantou je instalace rozvaděče či rozvodnice dle dle ČSN EN 60670-24, tedy takové rozvodnice, která vyhovuje normě jako tzv. "Úplný kryt". Výhodou takové instalace je, že nevzniká nový výrobek a provádí se pouze montáž certifikovaného "Úplného krytu" jak do dřeva, tak na dřevo.
Z rozvodnic v nabídce ABB kvalifikaci "Úplný kryt" splňují Mistral a UK600, z čehož na a nebo do hořlavých podkladů se mohou montovat pouze rozvodnice typu UK600 za předpokladu ověření dle Úplného krytu”.