Netýká se to pouze jističů, ale potenciálně všech modulárních přístrojů v rozvodnici, tedy i proudových chráničů nebo klidně i signálek. Příčina je jasná: Jedná se o "studený spoj", tedy špatně dotaženou svorkovnici. To způsobí velký přechodový odpor, který časem zesiluje přirozenou oxidací kabelů, až překročí mezní odpor a instalace zahoří. Takhle nejčastěji vznikají požáry z elektroinstalace. Proto se doporučuje kontrola utažení kabelů u všech přístrojů minimálně každý rok.