u on-grid měničů ne, u hybridních částečně. Všechny on-gridměniče se musí v případě výpadku sítě odpojit a nedodávat výkon z fotovoltaiky do domácí elektroinstalace (fyzicky propojené se sítí, neboť ta elektroinstalace je jí také napájena). Dnes je již taková funkcionalita součástí měniče, nazývaná „anti-islanding“ (a nedá se vypnout, obejít nebo jinak „ošidit“). Fotovoltaika se (v rodinném domě) připojuje paralelně se sítí – to znamená že fotovoltaický měnič dodává do stejné elektroinstalace jako síť. Odepnutí on-grid měniče je nezbytné z důvodu bezpečnosti – například. někdy je beznapěťový stav v síti záměrně (při opravách) a tehdy je zapotřebí, aby tam nebylo napětí ani elektřina z fotovoltaiky. Dalším problémem je, že při opětovném „náběhu“ sítě by na sebe „narazila“ nezosynchronizovaná elektřina ze sítě a fotovoltaiky a způsobilo by to řádnou šaparatu, mimo jiné by se mohly poškodit až „odpálit“ citlivější spotřebiče (elektronika) v domácnosti. Chcete-li mít elektřinu z fotovoltaiky iv případě výpadku sítě, nezbytný je hybridní měnič s bateriemi. Hybridní měniče GOODWE mají samostatný back-up výstup, do kterého měnič „dodává“ elektřinu z panelů/baterií iv případě výpadku sítě. Tento výstup měniče však nesmí být „propojen“ s ostatní elektroinstalací v domácnosti, „zálohované“ spotřebiče musí být „napájeny“ přímo z měniče. Prakticky to řešíme tak, že se přivede samostatný kabel z tohoto výstupu měniče do rozvaděče a „kritické“ spotřebiče/okruhy/zásuvky, které mají být napájeny z fotovoltaiky iv případě výpadku sítě, se připojí na tento výstup měniče. Jiné hybridní měniče mají také možnost takového napájení při výpadku sítě, ale mají to řešené složitěji.