Odpovědí na tuto otázku je místo, kde je instalována expanzní nádoba na stlačený vzduch. Při instalaci uvnitř kompresorovny nebo výrobní haly lze sušičku chladiva instalovat za kompresor před expanzní nádobu. Musí mu však předcházet např. cyklónový odlučovač, kdy na kompresoru není dochlazovač stlačeného vzduchu a předfiltr 1 mikron. Díky tomu se v expanzní nádobě nebude hromadit kondenzát a voda, což zpomalí její opotřebení. Pokud je expanzní nádoba instalována mimo kompresorovnu (na volném prostranství), vyplatí se instalovat sušičku za expanzní nádobu, když je instalace stlačeného vzduchu nasměrována zpět do budovy, například v kompresorovně nebo jiné místnosti. Vždy byste však měli pamatovat na dodatečnou instalaci automatického odvodu kondenzátu pod nádrž, protože způsobuje náhlé ochlazení stlačeného vzduchu a kondenzaci vody. V tomto případě musíte také pamatovat na instalaci filtru na vstupu do sušičky chladiva.