Ограничението е наложено от стандарт EN54-2 : 12.5.2 Ако съгласно документацията на производителя към една пожароизвестителна верига мо­гат да бъдат свързани повече от 32 автоматични и/или ръчни пожароизвестители, трябва да бъ­дат предвидени и изпълнени средства, гарантиращи, че при късо съединение или прекъсване в тази верига няма да бъде възпрепятствана индикацията на пожарна тревога, произхождаща от повече от 32 автоматични и/или ръчни пожароизвестители. От това изискване следва, че в една пожароизвестителна линия не може да бъдат монтирани повече от 32 автоматични и ръчни пожароизвестителя.