Във всяко едно от адресируемите изпълнителни устройства FD7201S, FD7204S, FD7203 /R /OC са предвидени захранващи клеми. Те се свързват към захранващ контур и всяко устройство е с допълнително вграден изолатор за този захранващ контур. Последният се задейства при повреда в захранващия контур, като по този начин проблемния участък се отделя. Функцията на гореспоменатия захранващ контур може да се изпълнява от силовия контур на централата или от външен захранващ блок. И в двата случая адресируемите изпълнителни устройства ще функционират коректно. Единствената разлика е че при използването на силов контур на централата, последната следи неговото състояние и при повреда в силовия контур на дисплея на централата се генерират съобщения за повреда в силов контур и съобщения за задействан силов изокатор на адресируемите изпълнителни устройства в близост до повредата. Докато при използването на външен захранващ блок, а не силовия контур на панела, при повреда в захранващия контур единствените съобщения, които ще се регистрират от централа IFS7002, са за задействан силов изолатор на адресируемите изпълнителни устройства останали без захранване.