При централи : – FS4002, FS4008, FS4012 – старо поколение 4000 системи – FS5004/8, FS5016/24/32 – FS6000 задействаните изходи за пожар автоматично се изключват след 5 мин. като централата преминава в дежурен режим, но светлинната индикация за пожар се запазва на панела на централата. При централи : – FS4002/4/6/8 – ново поколение – FS5100, FS5200, IFS7002 изходите за пожар на централите се изключват само след външна намеса.