Първата стъпка при избора между статично или динамично хидравлично балансиране, е оценка на предимствата, които двата типа хидравлично балансиране биха имали за системата. Изборът е между статично и динамично хидравлично балансиране, тъй като автоматичната система допълва двете концепции или действа като тяхна алтернатива.
За малки или еднофамилни жилища, както и за подово отопление в съществуващи сгради, статичното предварително балансиране, комбинирано с автоматичен контрол на потока въз основа на стайната температура, дава най-добри резултати поради инретността на системата. Преоборудването на системата с необходимите компоненти не изисква значителни усилия.
За радиаторни системи в еднофамилни или многофамилни сгради, от друга страна, комбинацията от динамично балансиране и автоматизация предлага най-голям потенциал за оптимизация, както в нови, така и в съществуващи сгради. Това решение пасва оптимално на променящото се потребителско поведение и индивидуални нужди в частност.
В големи системи с повече от 20 радиатора или отоплителни кръга винаги трябва да се използват независими от налягането вентили монтирани на радиаторите или в стълбовете. В противен случай не може да се гарантира надеждната работа на автоматичното управление, базирано на температурата.