За да оцените състоянието на акумулатора, трябва да проверите напрежението на акумулатора. Ако не е възможно да отворите UPS и да измерите напрежението с мултицет, можете да използвате предоставения в софтуера инструмент за измерване.
Моля, избягвайте погрешното тълкуване на текста: Когато UPS се зарежда, той подава зарядно напрежение приблизително. от 13,7 VDC към батерията и ще се опита да повиши напрежението на батерията до тази стойност. Ако зарядното устройство е активно, софтуерът няма да отчита напрежението на батерията, а ще отчита напрежението на зарядното устройство. За да избегнете това, трябва да преминете в режим на работа с батерия (симулирайки прекъсване на захранването). Без вход за променлив ток зарядното устройство ще се изключи и напрежението на батерията скоро ще се стабилизира до реалното си напрежение. В този момент можете да получите точни данни за напрежението на батерията.
За съжаление, ако батерията е в много лошо състояние, тя може незабавно да изключи UPS и да се стигне до незабавно изключване. Ако софтуерът е наблюдавал UPS, той може да е записал един запис с много ниско напрежение преди изключване.