Едно от най-важните правила при поддръжката и безопасността на UPS е редовното провеждане на тест на батерията. Нашият софтуер предлага функция за планиране на тази задача. Ако батериите не се проверяват редовно, могат да възникнат следните ситуации:
– Капацитетът на акумулатора ще намалява с времето и ще достигне точка, в която няма да може да поддържа товара достатъчно дълго време. Възможно е дори UPS да стане неизползваем.
– Непрекъснатото зареждане на дефектни батерии може да доведе до течове, подуване или дори изгаряне на батерията.
Основен тест на батерията Софтуерът ще извърши 10-секунден тест на батерията. Моля, имайте предвид, че тестът доказва само, че батерията ще издържи свързания товар в продължение на 10 секунди. Следователно тестът ще определи само дали батерията не е изтощена. Препоръчваме основния тест да се прави поне веднъж месечно.
Тест в реалния живот Тъй като типичното очаквано време за архивиране е много по-дълго от 10 секунди, препоръчваме тест в реални условия, за да се гарантира правилната функционалност на UPS системата.
Прекъснете входа (напр. чрез превключване на входния прекъсвач или изключване на входния кабел) и измерете колко време UPS може да поддържа товара. Като знаете натоварването във ватове (можете да го прочетете в софтуера за наблюдение), можете да го сравните с реалната производителност. Не се колебайте да се свържете с нашия екип за поддръжка, ако имате нужда от препоръка. Това ще ви даде най-добра представа за състоянието на батериите.
Можете също така да наблюдавате как се променя времето за архивиране в зависимост от продължителността на живота на батериите. Ако тя падне под изискваното от вас ниво, сменете батериите. Препоръчваме ви да извършите теста в реални условия по следния график:
В самото начало на всяка операция
На всеки 6 месеца през първите 2 години
На всеки 3 месеца след 2 години