Базовата централа FS 5200 разполага с 8 конвенционални линии, 2 релейни изхода за пожар, 1 контролируем изход и 1 релеен изход за повреда. * За да се разшири броя на линиите е необходимо да се използват следните модули: от 8 на 16 линии – модул 5201 (монтиран на базовата платка) от 16 на 24 линии – модул 5202 (монтиран в дясно от базовата платка – връзка с лентов кабел) от 23 на 32 линии – втори модул 5201 (монтиран върху платката на модул 5202) * За да се разшири броя на изходите на централата е необходимо да се използват модули: 5203 – 8 релейни изхода (монтира се в ляво на базовата платка) 5204 – 16 релейни изхода (монтира се в ляво на базовата платка) Тези модули не могат да бъдат монтирани едновременно, т.е монтира се или единия или другия. На модул 5202 се намира 1 брой контролируем изход.