Критериите за избор на моторен прекъсвач са:
•  Номиналния ток да лежи в диапазона на настройка на термичната защита на прекъсвача.
•  Токът на сработване на защитата да е по-голям от пусковия ток на двигателя.
•  Моторният прекъсвач да не бъде изключен по време на нормалното пускане на двигателя.
•  Изключвателната способност на моторния прекъсвач да е по-голяма от изчисления ток на късо съединение в точката, в която се намира прекъсвача.