За да поемните устройство от сигналния контур трябва да се следват няколко стъпки: демонтирайте старото устройство; в меню „списъци>>повреди>>всички“ проверете контура и адреса на сваленото устройство; в меню „настройка>>контури>>контур 1/2“ стартирайте операция „Ръчна адресация“; централата ще започне да брои от 0 до 125 след което ще ви подкани да поставите ново устройство „Поставете ново устройство или изход“; поставете устройството – LED индикацията (диодите) ще премигнат, след което ще останат постоянно активни; централата ще ви подкани да въведете адрес – трябва да въведете адреса който сте видели в повреди за свалено устройство; след въвеждане на адреса диодите ще изгаснат и централата ще ви покани да монтирате ново устройство; преминете от меню настройка към дежурен режим.