تتصل جميع المنازل العائلية (مع استثناءات نادرة) بشبكة كهربائيةثلاثية الطور. هل الاتصال الكهروضوئي ثلاثي الأطوار ضروري أيضًا؟ في البداية ، يعتمد ما إذا كانت الطاقة الكهروضوئية متصلة بأحادي الطور أو ثلاثيالطور، وبالتالي توفر الكهرباء بأحادي الطور أو جميع الأطوار الثلاث ، لدىالمحول. لا يتعلق بتوصيل الألواح نفسها. ببساطة ، يحتوي المحول على مدخل (مداخل) – لوحات ، مخارج – إما أحادي الطور أو ثلاثي الطور. بشكل مختصر ، فيما إذا كان يجب أن تكون الخلايا الكهروضوئية أحادية الطور أو ثلاثية الطور يعتمد على أدائها ، لا شيء غير ذلك. كي تصل القدرةالكهروضوئية إلى 4 كيلوواط يكفي محول أحادي الطور . يمتاز الاتصال الكهروضوئي أحادي الطور بسعر العاكس والنظام بأكمله. الاتصال ثلاثي الطور ، حتى لو كان ممكنًا تقنيًا ، سيكون أكثر تكلفة بلا مبرر. نحتاج لمحول ثلاثي الطور للطاقة الكهروضوئية للحصول على إستطاعة أكبر من 4 كيلوواط. بشكل رئيسي ما نص عليه القانون (توصيل الخلايا الكهروضوئية أحادية الطور عبر حماية كهربائية 16 أمبير ، أي 16 أمبير × 230 فولت = 3.68 كيلو واط). أيضًا ، أغلب الأحيان من المحولات ذات الإنتاج المنخفض ، يتم إنتاج أحادي الطور وذات إنتاج أعلى ،يتم انتاج ثلاثيالطور ، على الرغم من عدم وجود حد دقيق. وبعبارة أخرى ، فإن المدخرات الناتجة عن الخلايا الكهروضوئية – ستكون هي نفسها بالنسبة للخلايا الكهروضوئية أحادية الطور وثلاثية الطور ، أي المحول. في بلدنا (لحسن الحظ ، على عكس ، جمهورية التشيك) ، يتم القياس الكلي لجميع الأطوار باستخدام عداد كهربائي. حتى إذا كان عداد الكهرباء (الرباعي) يقيس كل طور بشكل منفصل ، فإن إجمالي الاستهلاك / التغذية من / إلى الشبكة المقاسة بواسطة عداد الكهرباء هو مجموع القياسات الحالية على كل طور على حدة. على سبيل المثال عندما يكون مع محول أحادي الطور ، يتم توفير 2 كيلو واط من الخلايا الكهروضوئية إلى الشبكة متصلة مع الطور الأول (حيث لا يتم استهلاك جميع الخلايا الكهروضوئية بشكل مباشر ، لأن بعض الأجهزة متصلة بأحادي طور أخر) ، في الطور الثاني يكون الاستهلاك 1.5kW وفي الطور الثالث يكون الاستهلاك هو 0 ، 5kW ، سيقيس عداد الكهرباء “صفر” ، لأن حاصل مجموع الأطوار الثلاث هو صفر. ومع ذلك ، يحدث هذا (على وجه الدقة) في الوقت الحقيقي ، وليس على سبيل المثال خلال ساعة ، يوم ، شهر … لذلك ، حتى لو لم تستهلك فيزيائياً كل ما يمكنك استهلاكه من الخلايا الكهروضوئية ذات الطور الواحد ، فسيتم “تعويضها” على عداد الكهرباء ، ومن وجهة النظر هذه ، لا يوجد فرق في توفير الكهرباء بين أحادي الطوروثلاثي الطورللطاقة الكهروضوئية. تنشأ”تعقيدات” بسيطة حين استخدام الخلايا الكهروضوئية أحادية الطور عند مراقبة الاستهلاك للمحول الهجين المزود بالبطاريات. إذا تم استخدام مقياس ذكي أحادي الطور (عداد كهرباء) للمحول ، فلن”يتعرف” المحول على الاستهلاك في الطورين الأخريين ولن تتم روؤية بيانات الاستهلاك الصحيحة اثناء المراقبة ، وفي حالة المحول الهجين مع البطاريات ، لن يقوم المحول أيضًا بشحن البطاريات وتفريغها على النحو الأمثل. يمكن حل ذلك بطريقتين: توصيل الأجهزة المنزلية أحادية الطور (مثالياً جميعها) بالخلايا الكهروضوئية المزودة للطاقة . لكن توجد قيود – قاطع الدائرة الرئيسي 25 امبيرلمعظم المنازل العائلية ، وفي هذه الحالة على أن لا يتجاوز استهلاك الطاقة عند الذروة من الشبكة 6 كيلو واط (25 أمبير × 230 فولت = 5.75 كيلو واط + احتياطي صغير بسبب خاصية فصل قاطع الدائرة الكهربائية) ، بحيث لا تقوم بتشغيل العديد من الأجهزة ذات استهلاك طاقة كبير في نفس الوقت – على سبيل المثال موقد / فرن كهربائي ، غسالة ، بالإضافة إلى مكنسة كهربائية ، مكواة ، حتى سخان الماء … ومع ذلك ، في الغالبية العظمى من الحالات ، لا يمثل ذلك مشكلة كبيرة في الحياة العملية. يفضل استخدام عدادًا ذكيًا ثلاثي الطور بدلاً من عداد أحادي الطور – خبرتنا المجربة والمختبرة والتي لا يعرفها الجميع ويستخدمونها. بهذه الطريقة ، سوف “يعرف” المحول بالضبط إجمالي استهلاك الكهرباء وسوف تلاحظ ذلك بشكل صحيح اثناء المراقبة. أيضًا ، حين تقوم باستخدام المحول المزود بالبطاريات ، ستحقق استخدامًا أفضل للخلايا الكهروضوئية – أي إذا كان المحول “يحل” الاستهلاك من خلال أحادي الطور فقط (أي ليس المنزل بأكمله) ، فسيتم شحن البطاريات حتى لو لم تكن ضرورة إلى ذلك ، أي إذا كان من الممكن تغطية الاطوار الأخرى مباشرة باستهلاك عداد ذكي ثلاثي الطور. في هذه الحالة يتم شحن البطاريات في وقت أبكر بكثير ثم يذهب الإنتاج الفائض إلى شبكة “أومن بالله” بغض النظر عما إذا كان هناك استهلاك في أطوار أخرى أم لا.