ليس مع محولات الشبكة ، جزئيا مع الهجينة. يجب فصل جميع المحولات الموجودة على الشبكة في حالة حدوث قطع في الشبكة ويجب ألا تسحب الطاقة من الخلايا الكهروضوئية إلى التركيبات الكهربائية المنزلية (المتصلة فعليًا بالشبكة ، لأن التركيبات الكهربائية مرتبطة أيضًا بها). أصبحت اليوم هذه الوظيفة بالفعل جزءًا من المحول ، المسمى “مضاد الجزيرة” (ولا يمكن إيقاف تشغيله أو تجاوزه أو “خداعه” بأي طريقة أخرى). يجري توصيل الخلايا الكهروضوئية (في المنزل العائلي) بالتوازي مع الشبكة – وهذا يعني أن المحول الكهروضوئي يزود التركيبات الكهربائية مثل الشبكة. يعد فصل المحول الموجود على الشبكة أمرًا ضروريًا لأسباب تتعلق بالسلامة – على سبيل المثال في بعض الأحيان لا يوجد توتر كهربائي في الشبكة عن قصد (أثناء الإصلاح) ومن الضروري عدم وجود جهد أو كهرباء من الخلايا الكهروضوئية. مشكلة أخرى قد تنشأ هي أنه عندما “تعود ” الشبكة مرة أخرى ، فإن الكهرباء غير المتزامنة من الشبكة والخلايا الكهروضوئية سوف “تصطدم” ببعضها البعض وتسبب فوضى حقيقية ، من بين أشياء أخرى ، يمكن أن تسبب بتلف الأجهزة الأكثر حساسية (الإلكترونيات) في المنزل و حتى “قد تنفجر”. إذا كنت ترغب في الحصول على الكهرباء من الخلايا الكهروضوئية حتى في حالة تعطل الشبكة ، فإن وجودالمحول الهجين المزود بالبطاريات أمر ضروري. تحتوي محولات GOODWE الهجينة على خرج احتياطي منفصل ، حيث يقوم المحول “بتزويد” الكهرباء من الألواح / البطاريات حتى في حالة تعطل الشبكة. ومع ذلك ، يجب عدم “توصيل” خرج المحول هذا ببقية التركيبات الكهربائية في المنزل ، ويجب “تشغيل” الأجهزة “الاحتياطية” مباشرة من المحول. عملياً نقوم بحل هذه المشكلة عن طريق إحضار كابل منفصل من خرج المحول هذا إلى اللوحة الكهربائية ، والأجهزة / الدوائر / المقابس “الحرجة” ، والتي سيتم تشغيلها بواسطة الخلايا الكهروضوئية حتى في حالة إنقطاع الشبكة ، تبقى متصلة بـ هذا المحول. تمتلك المحولات الهجينة الأخرى أيضًا إمكانية مثل هذا الإمداد بالطاقة في حالة تعطل الشبكة ، لكن لديهم حلًا أكثر تعقيدًا.