بشكل عام، قاطع الدائرة هو نوع من المفاتيح التي تحمينا من المواقف الكهربائية الخطيرة عن طريق إيقاف تدفق الكهرباء تلقائيًا عند حدوث حمل زائد أو خطأ آخر. مبدأ عمل قواطع دوائر مصغرة هناك نوعان من ترتيب تشغيل قاطع الدائرة المصغرة. أحدهما بسبب التأثير الحراري للتيار الزائد والآخر بسبب التأثير الكهرومغناطيسي للتيار الزائد. يتم تحقيق التشغيل الحراري لقاطع الدائرة المصغرة باستخدام شريط ثنائي المعدن عندما يتدفق التيار المستمر عبر MCB، يتم تسخين الشريط ثنائي المعدن وينحرف عن طريق الانحناء. يؤدي هذا الانحراف للشريط ثنائي المعدن إلى إطلاق مزلاج ميكانيكي. نظرًا لأن هذا المزلاج الميكانيكي متصل بآلية التشغيل، فإنه يؤدي إلى فتح نقاط اتصال قاطع الدائرة المصغرة. ولكن أثناء حالة الدائرة القصيرة، يؤدي الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي إلى إزاحة كهروميكانيكية للمكبس المرتبط بملف التعثر أو الملف اللولبي لـ MCB. يضرب المكبس ذراع الرحلة مما يؤدي إلى التحرير الفوري لآلية المزلاج وبالتالي فتح نقاط اتصال قاطع الدائرة. كان هذا شرح بسيط لقاطع الدائرة المصغر. لدينا قواطع دوائر مصغرة.