5. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. 17484/282 της 20/30 Μαρτ. 1978 (ΦΕΚ Β' 283) Περί εφαρμοστέων μέτρων πυροπροστασίας Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. Η άνω απόφαση καταργήθηκε από την περίπτ. γ τη παρ. 2 του άρθρ. 10 της οικ. 7755/160/6-22 Απρ. 1988 (ΦΕΚ Β' 241) (κατωτ. αριθ. 6) απ. Υπ. Εσωτερ., Δημ. Τάξης, Βιομηχ. Ενέργ. και Τεχνολογίας. Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου οι καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν α)καθ' ο μέρος αναφέρονται σε εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και λιπαντικών) και εναποθήκευσης για εμπορία υγρών καυσίμων καθώς και σε εγκαταστάσεις παραγωγής, εμφιάλωσης και εναποθήκευσης και β)καθ' ο μέρος αναφέρονται στην αποθήκευση υγρών καυσίμων και υγραερίων για ίδια χρήση από Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες. (Αντί για τη σελ. 76,525 (δ) Σελ. 76,525(ε) Τεύχος 1184  - Σελ. 29 Πυρασφάλεια Επιχειρήσεων και Αποθηκών 13.Β.η.5 Η άνω απόφαση καταργήθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρ. 7 της 7376/5-10 Ιουν. 1991 (ΦΕΚ Β' 386), κατωτ. αριθ. 7, απόφ. Υπ. Δημόσ. Τάξης και Βιομ. Ενέργ. και Τεχνολογίας, κατά το μέρος που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζει η παραπάνω απόφαση. Με την από 28 Ιουν./29 Ιουλ. 1991, (ΦΕΚ Β' 578) απόφ. Υπ. Δημόσ. Τάξης και Βιομ., Ενέργ. και Τεχνολογίας, κατωτ. αριθ. 8, καταργήθηκε η απόφ. 17484/282/1978, σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της παραπάνω απόφασης. Η άνω απόφαση καταργήθηκε με την Δ3/14858/8 Ιουν. – 1 Ιουλ. 1993 (ΦΕΚ Β' 477), κατωτ. αριθ. 9 απ. Υπ. Δημ. Τάξεως και Βιομ. Ενέργ. και Τεχνολ., σε ό,τι αφορά μόνον: -Εμφιαλωτήρια υγραερίων. -Αποθήκευση και διακίνηση υγραερίων σε δεξαμενές. -Αποθήκευση και διακίνηση φιαλών υγραερίου. -Δεξαμενές υγραερίου, εγκατεστημένες προς χρήση σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες. -Συστοιχίες φιαλών υγραερίου εγκατεστημένες προς χρήση σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες". Εγκρίνουμε το συνημμένο σ' αυτή την απόφαση παράρτημα «για τα εφαρμοστέα μέτρα πυρασφαλείας». 3.Τα μέτρα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την σύνταξη του Ειδικού Κανονισμού Πυρασφαλείας (Ε.Κ.ΠΥ) από τις πάσης φύσεως βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις και τις αποθήκες ευφλέκτων και εκρητικών υλών της Χώρας, όπως αυτές έχουν διαιρεθεί σε κατηγορίες και ομάδες, σύμφωνα με την αριθ. 17483/20.3.1978 απόφασή μας, ανάλογα με το μέγεθος του συμπαρομαρτούντος κινδύνου πυρκαϊάς. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και παύει η ισχύς της αριθ. 38902/8.7.76 αποφάσεως Υπουργού Βιομηχανίας. Σελ. 76,526(ε) Τεύχος 1184 - Σελ. 30. 13.Β.η.5 Πυρασφάλεια Επιχειρήσεων και Αποθηκών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ αριθ. 17484/20.3.1978 ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Το κεφ.Α καθόσον αφορά μόνο τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων Βγ, των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών που υπάγονται στις διατάξεις της Υπ. απ. 34628/85, (κατωτ. σελ. 244,9903), καταργήθηκε από την Π. 7086/Φ.5.2./2-3 Αυγ.1988 (ΦΕΚ Β' 550) απ.Υπ. Δημ. Τάξης και Βιομηχ. Ενέργ. και Τεχνολογίας. Σύμφωνα δε με το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν καθ' ο μέρος αναφέρονται στις εγκαταστάσεις: παραγωγής και αποθήκευσης υγρών καυσίμων που δεν ανήκουν σε Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών, παραγωγής, εμφιάλωσης και αποθήκευσης υγραερίων, σε αεροδρόμια, όσες γενικώς δεν υπάγονται στην απόφαση 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β/31.12. 1985) ως και σε εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων και παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών. Με την περ. γ΄ της παρ. 6 της Δ3/26080/22 Δεκ.-19 Ιαν. 1996 (ΦΕΚ Β΄43), Τόμ. 38Α σελ. 636,13, το Κεφ. Α΄ καταργήθηκε μόνο σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε αεροδρόμια. Σύμφωνα δε με την περ. δ΄ της ίδιας παραγράφου εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του καθ’ό μέρος αναφέρονται στις εγκαταστάσεις προαγωγής, εμφιάλωσης και αποθήκευσης υγραερίων ως και σε εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων και παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών. Σε όλες τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες των Κατηγοριών A, B, C, και D, όπως αυτές έχουν ταξινομηθεί με την αριθ. 17483/20.3.1978 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας, πρέπει να λαμβάνωνται τα εξής γενικά προληπτικά μέτρα πυρασφαλείας: 1.Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκαταστάσεως με οδηγίες προλήψεως πυρκαϊάς και τρόπους ενεργείας του προσωπικού της επιχειρήσεως, σε περίπτωση ενάρξεως πυρκαϊάς. 2.Σήμανση θέσεων πυροσβεστικού υλικού, οδών διαφυγής, και εξόδων κινδύνου. 3.Σήμανση επικινδύνων υλικών και χώρων. 4.Απαγόρευση καπνίσματος και χρήση γυμνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρες κλπ.) σε επικινδύνους χώρους. 5.Κατάλληλη διευθέτηση χώρου αποθηκεύσεως υλών που μπορούν να αυταναφλεγούν. Επιλογή των χώρων αποθηκεύσεως μακρυά από τη θέση παραγωγής και εργασίας. 6.Απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, ταράτσες, προαύλια κ.τ.λ., όλων των άχρηστων ευφλέκτων υλικών και τοποθέτηση αυτών σε ασφαλή μέρη, για αποφυγή μεταδόσεως της φωτιάς σε αυτά. Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευομένων υλικών για τη διευκόλυνση επεμβάσεως σε περίπτωση ενάρξεως πυρκαϊάς. 8.Απομάκρυνση ευφλέκτων υλών από φλόγες, σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας. 9.Συνεχής καθαρισμός όλων των διαμερισμάτων, γραφείων, διαδρόμων, προαυλίων, αποθηκών κλπ. της επιχειρήσεως. 10.Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας αναμίξεως υλικών διαφόρων φύσεων που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση. 11.Επιμελή συντήρηση γενικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη βραχυκυκλωμάτων. 12.Θέση εκτός τάσεως των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. 13.Επαρκής και συχνός φυσικός ή τεχνικός αερισμός των χώρων παραγωγής και αποθηκεύσεως πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. 14.Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο της Επιχειρήσεως όλων των διαμερισμάτων, αποθηκών κλπ., μετά τη διακοπή της εργασίας, καθώς και κατά τις μη εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδηλώσεως πυρκαϊάς. (Αντί για τη σελ. 76,5261) Σελ. 76,5261(α) Τεύχος 1403 Σελ. 45 Πυρασφάλεια Επιχειρήσεων και Αποθηκών 13.Β.η.5 15.Λήψη και κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή των αιτίων και την μείωση του κινδύνου από πυρκαϊά. Β.ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ειδικά για τις κατωτέρω βιομηχανίες των`κατηγοριών Βγ, Cβ και Cγ, πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά και τα εξής: Ι.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ βγ. Η παρ. 1 του κεφ. Β καταργήθηκε από την περίπτ. γ παρ. ΒΙ της Π-7086/Φ.5.2./2-3 Αυγ. 1988 (ΦΕΚ Β' 550) απ. Υπ. Δημ. Τάξης και Βιομ. Ενέργ. και Τεχν. Σύμφωνα δε με το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν καθ' ο μέρος αναφέρονται στις εγκαταστάσεις: παραγωγής και αποθήκευσης υγρών καυσίμων που δεν ανήκουν σε Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών, παραγωγής, εμφιάλωσης και αποθήκευσης υγραερίων, σε αεροδρόμια, όσες γενικώς δεν υπάγονται στην απόφαση 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β/31.12.1985) ως και σε εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων και παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών. Με την περ. γ΄ της παρ. 6 της Δ3/26080/22 Δεκ.-19 Ιαν. 1996 (ΦΕΚ Β΄43), Τόμ. 38Α σελ. 636,13, η παράγραφος υπό στοιχ. Ι του Κεφ. Β΄ και υπό τον τίτλο «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων Βγ΄ της άνω απόφασης καταργήθηκε μόνο σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε αεροδρόμια. Σύμφωνα δε με την περ. δ΄ της ίδιας παραγράφου εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις καθ’ό μέρος αναφέρονται στις εγκαταστάσεις προαγωγής, εμφιάλωσης και αποθήκευσης υγραερίων ως και σε εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων και παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών. 1.Αποψίλωση του γηπέδου από ξηρά χόρτα μέχρι αποστάσεως 15μ από κάθε δεξαμενή. 2.Επαρκής ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου. Σελ. 76,5262(α) Τεύχος 1403 Σελ. 46 3.Κατάλληλη περίφραξη με μανδρότοιχο ή με ισχυρό δικτυωτό πλέγμα που να φέρει στην κορυφή αγκαθωτό σύρμα, συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,80 μέτρα. 4.Τοποθέτηση στους χώρους όπου υπάρχει συνεχής παρουσία ή έκλυση εκρηκτικών αερίων ηλεκτροκινητήρων στις αντλίες κυκλοφορίας καυσίμων τύπου αντιεκρηκτικού μη ηλεκτρική εγκατάσταση αντιεκρηκτικού τύπου, σύμφωνα με τους ισχύοντας κανονισμούς, με γείωση. Στους χώρους όπου δεν υπάρχει συνεχής παρουσία ή έκλυση εκρηκτικών αερίων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις όχι αντιεκρηκτικού τύπου, αλλά οπωσδήποτε στεγανού κλειστού αεροψύκτου με γείωση. 5.Τοποθέτηση αλεξικεραύνων σε κατάλληλα σημεία, εκτός εάν οι δεξαμενές εναποθηκεύσεως είναι γειωμένες και σε ηλεκτρική συνέχεια. 6.Οι δεξαμενές χωρητικότητος μεγαλυτέρας των 5000 μ να χρωματίζονται με ανακλαστικά χρώματα της θερμότητος για τη μείωση της θερμοκρασίας των δεξαμενών από την ηλιακή ακτινοβολία. 13.Β.η.5 Πυρασφάλεια Επιχειρήσεων και Αποθηκών 7.Κατασκευή λεκάνης ασφαλείας τελείως στεγανής, γύρω από κάθε δεξαμενή ή συστοιχία δεξαμενών που να μπορεί να περιλάβει, σε περίπτωση διαρροής: α)Για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων που βρίσκονται εντός χώρου διϋλιστηρίων: (1)Το 75% της περιεκτικότητας της δεξαμενής εφόσον αυτή είναι μεμονωμένη. (2)Το 75% της περιεκτικότητας της μεγαλυτέρας δεξαμενής συν 25% της συνολικής χωρητικότητος των υπολοίπων δεξαμενών, εφ' όσον πρόκειται για συστοιχία δεξαμενών, αφαιρουμένου βεβαίως του όγκου των άλλων δεξαμενών μέχρι του ύψους της λεκάνης ασφαλείας. β)Για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων που βρίσκονται εκτός χώρου διϋλιστηρίων. (1)Το 100% της περιεκτικότητος της δεξαμενής εφόσον αυτή είναι μεμονωμένη. (2)Το 100% της περιεκτικότητας της μεγαλύτερης δεξαμενής συν 25% της συνολικής χωρητικότητος των υπολοίπων δεξαμενών, εφ' όσον πρόκειται για συστοιχίες δεξαμενών, αφαιρουμένου βεβαίως του όγκου των άλλων δεξαμενών μέχρι του ύψους της λεκάνης ασφαλείας. 8.Φύλαξη των εγκαταστάσεων από φύλακα καθ' όλο το 24ώρο, εφ' όσον η χωρητικότητα των δεξαμενών είναι μεγαλυτέρα των 500μ 3 ,   εκτός εάν η εγκατάσταση ευρίσκεται μέσα σε ευρύτερα φυλασσόμενο χώρο. ΙΙ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ  ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ Cβ. 1.Εφοδιασμός των δεξαμενών υγραερίου με μανόμετρο, θερμόμετρο δείκτη στάθμης υγρού, ασφαλιστικές βαλβίδες με σωλήνες απαγωγής επαρκούς ύψους. 2.Εφοσιασμός των δεξαμενών με πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας. 3.Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρων τύπου αντιεκρηκτικού με ηλεκτρική εγκατάσταση αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τους ισχύοντας κανονισμούς με γείωση. Σε εγκαταστάσεις εναποθηκεύσεως υγραερίου που βρίσκονται μέσα στον ευρύτερο χώρο των διϋλιστηρίων επιτρέπεται και η χρήση επαγωγικών ηλεκτροκινητήρων κλειστού τύπου με γείωση, εφόσον δεν υπάρχει παρουσία εκρηκτικών αερίων και προβλέπεται τούτο από σχετικούς Κανονισμούς τεχνικώς προηγμένων Χωρών. 4.Τοποθέτηση αλεξικεραύνων σε κατάλληλα σημεία. Σε περίπτωση ανεξαρτήτων εγκαταστάσεων αποθηκεύσεως υγραερίων σε δεξαμενές ή φιάλες τότε: α)Δεν επιβάλλεται αλεξικέραυνο εφόσον οι δεξαμενές είναι καλά γειωμένες και σε ηλεκτρική συνέχεια, και β)Δεν επιβάλλεται αλεξικέραυνο για αποθήκες φιαλών υγραερίου εφόσον σ' αυτές αποθηκεύεται ποσότητα μέχρι 2.000 φιαλών των 10 KG ή ανάλογος αριθμός φιαλών των 25 KG. Σε εγκαταστάσεις εμφιαλώσεως υγραερίων η τοποθέτηση αλεξικεραύνων είναι υποχρεωτική. 5.Απαγόρεση εναποθηκεύσεως υγραερίου σε φιάλες ή δεξαμενές σε χώρους των οποίων η στάθμη του δαπέδου είναι χαμηλότερη από το γύρω έδαφος. 6.Αποψίλωση του γηπέδου από ξηρά χόρτα. 7.Κατάλληλος και επαρκής ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου. 8.Κατάλληλη περίφραξη με ισχυρό δικτυωτό πλέγμα που να φέρει στην κορυφή αγκαθωτό σύρμα συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,80μ. 9.Απαγόρευση χρήσεως πυροδοτικών συσκευών. 10.Η εμφιάλωση των υγραερίων και ο έλεγχος στεγανότητας των φιαλών να ενεργείται από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. 11.Φύλαξη της εγκαταστάσεως καθ' όλο το 24ωρο από φύλακα ή υπεύθυνο πρόσωπο της επιχειρήσεως κατά τον χρόνο που λειτουργεί η εγκατάσταση. Σε περίπτωση ανεξαρτήτων εγκαταστάσεων αποθηκεύσεως υγραερίων σε δεξαμενές ή φιάλες, τότε δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη φύλακος εφόσον: α)Πρόκειται για δεξαμενές αποθηκεύσεως υγραερίων νομίμως εγκατεστημένες και λειτουργούσες που βρίσκονται εντός ευρύτερου φυλασσόμενου χώρου. (Εργοστάσια, αεροδρόμια, λιμένες κλπ.). β)Πρόκειται για δεξαμενές αποθηκεύσεως υγραερίου, χωρητικότητος μέχρι 15μ 3 , εγκατεστημένες και λειτουργούσες νομίμως σε καλώς περιφραγμένους βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς χώρους, για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων αυτών. γ)Πρόκειται για αποθήκες αποθηκεύσεως φιαλών υγραερίου σε κατάλληλους κλειστούς ή υπαιθρίους κατάλληλα περιφραγμένους αποθηκευτικούς χώρους, εφ' όσον δεν αποθηκεύονται περισσότερες από 2.000 φιάλες των 10 ΚG ή ανάλογος αριθμός φιαλών των 25 χιλιογράμμων. 12.Πλησίον του δαπέδου των κλειστών αποθηκών υγραερίων, να υπάρχουν ανοίγματα στους τοίχους ή τις πόρτες για την απαγωγή των αερίων σε περίπτωση διαφυγών. 13.Εγκατάσταση εξαεριστήρος στεγανού τύπου που να λειτουργεί δύο φορές την ημέρα για εξαερισμό των κλειστών χώρων αποθηκεύσεως. (Όπου δεν υπάρχει κατάλληλος και επαρκής φυσικός αερισμός). 14.Απαγόρευση χρήσεως γυμνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρες κ.λ.π.). 15.Κάθε ημέρα και πριν από την είσοδο του προσωπικού στους κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους αποθηκεύσεως υγραερίων σε φιάλες, δυναμικότητος μεγαλύτερης των 200 φιαλών των 10 ΚG ή αναλόγου αριθμού φιαλών των 25 KG, να γίνεται ανίχνευση του χώρου για τον εντοπισμό τυχόν υπάρξεως εκρηκτικού μίγματος, με ειδικό φορητό ανιχνευτή. (Αντί της σελ 76,527) Σελ. 76,527(α) Τεύχος 665 - Σελ. 25 Πυρασφάλεια Επιχειρήσεων και Αποθηκών 13.Β.η.5 ΙΙΙ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Cγ. Στις εγκαταστάσεις εργαστηρίων, εργοστασίων και αποθηκών εκρηκτικών υλών πρέπει να λαμβάνωνται όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του υπ' αριθ. 35/28-11-68 Ν.Δ/τος (ΦΕΚ Α/28/3-12-68) "περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων εργοστασίων και αποθηκών εκρηκτικών υλών". Γ.ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ– ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ. 1.Κατηγορία Βιομηχανιών-Βιοτεχνιών. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς τρεις ομάδες, ήτοι μικρού (α), μεσαίου (β) και μεγάλου κινδύνου (γ). α)Ομάς Μικρού Κινδύνου Αα. Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνωνται τα εξής κατασταλτικά μέτρα: (1)Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυροσβέσεως. Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαϊές τύπου Α, σύμφωνα με τον εξής πίνακα: Είδος  Τύπος Κατανομή      Ελάχιστος    Μέγιστη πυρο- πυρο- πυροσβε-    αριθμός        διαδρομή σβεστή- σβεστή- στήρων     πυροσβε-       προσεγγίρα  ρα για κάθε     στήρων        σεως πυ500μ 2  επι-    ανεξαρ-       ροσβεστή φάνειας     τήτως επι-     ρων σε στεγασμέ-    φανείας         μέτρα νου κλει-    στεγασμέστού χώρου   νου χώρου Νερού     W10      1        2          35 ή Σκόνης  P A6      2         2          35 ή Σκόνης  P A12      1         1          35 ή μηχαν.    αφρού   WF10      1         2          35 Ειδικότερα για τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες επεξεργασίας μετάλλων, μαρμάρων ή άλλων αφλέκτων υλικών η εγκατάσταση φορητών μέσων πυροσβέσεως είναι απαραίτητη μόνο σε χώρους που ενυπάρχουν και εύφλεκτα υλικά. 2.Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυροσβέσεως. Υδραυλικό πυροσβεστικό δίκτυο που να απολήγει σε πυροσβεστικές φωλεές υποχρεωτικά για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια μεγαλύτερα από 1.500 μ 2 . Εάν δεν υπάρχει υδραυλικό δίκτυο πόλεως πρέπει να κατασκευάζεται υδατοδεξαμενή που να λειτουργεί με κατάλληλη αντλία. Σελ. 76,528(α) Τεύχος 665 - Σελ. 26 Η κατασκευή και λειτουργία μονίμου υδραυλικού πυροσβεστικού δικτύου καθορίζεται σύμφωνα με τα υφιστάμενα ελληνικά πρότυπα ή κανονισμούς και εάν δεν υπάρχουν τέτοια, μετά από υπόδειξη της αρμοδίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν διεθνώς. Ειδικώτερα για τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες επεξεργασίας μετάλλων, μαρμάρων ή άλλων αφλέκτων υλικών δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση μονίμων μέσων πυροσβέσεως. β)Ομάς Μεσαίου Κινδύνου (Αβ). Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνωνται τα εξής κατασταλτικά μέτρα: 1.Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυροσβέσεως. Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαϊές τύπου (Α), σύμφωνα με τον εξής πίνακα: Είδος  Τύπος Κατανομή      Ελάχιστος    Μέγιστη πυρο- πυρο- πυροσβεστή-  αριθμός       διαδρομή σβεστή- σβεστή-   ρων για κάθε   πυροσβεστή-μη προσρα  ρα 350μ 2  επιφά-  ρων ανεξαρ- εγγίσεως νειας στεγα-   τήτως επι-     πυροσμένου κλει-  φανείας στε- σβεστήστού χώρου    γασμένου     ρων σε       χώρου          μέτρα Νερού    W10     1        2         25 ή Σκόνης P A6     2        2         25 ή Σκόνης P A12     1        2         25 ή μηχαν.    αφρού   WF10     1        2         25 2.Εφοδιασμός μονάδος με τροχήλατα μέσα πυροσβέσεως. Ένας τροχήλατος πυροσβεστήρας σκόνης 50 χιλιογράμμων για επιχειρήσεις που έχουν υπαιθρίους αποθήκες άνω των 1.000 μ 2  εφ' όσον αποθηκεύουν πρώτες ύλες ή βιομηχανικά προϊόντα που μπορούν να αναφλεγούν. Επίσης πρέπει να προβλέπεται ένας ακόμη πυροσβεστήρας όμοιος, για κάθε επί πλέον των 1.000 μ 2 επιφάνεια, ή για κλάσμα πάνω από το ήμισυ (1/2). 13.Β.η.5 Πυρασφάλεια Επιχειρήσεων και Αποθηκών 3.Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυροσβέσεως. Μόνιμο υδραυλικό πυροσβεστικό δίκτυο, όπως περιγράφεται στην ομάδα κινδύνου (Αα) υποχρεωτικό για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.000 μ 2 , κατάλληλα προσαρμοσμένο. 4.Ειδικώτερα για τις εγκαταστάσεις αποθηκεύσεως και συσκευασίας νιτρικών και συνθέτων λιπασμάτων, δεν είναι απαραίτητος η ύπαρξη φορητών και τροχηλάτων μέσων πυροσβέσεως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρά μόνο η τοποθέτηση σε κάθε αποθήκη ή αίθουσα συσκευασίας, ανεξάρτητα με το μέγεθος της, δύο τουλάχιστον φορητών πυροσβεστήρων των ανωτέρω τύπων και τούτο λόγω της ειδικής φύσεως των προϊόντων αυτών, οπωσδήποτε όμως επιβάλλεται η ύπαρξη καταλλήλου και επαρκούς πυροσβεστικού δικτύου νερού ανεξάρτητα από το μέγεθος του στεγασμένου αποθηκευτικού χώρου ή χώρου συσκευασίας. γ)ΟΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αγ) 1.Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυροσβέσεως. Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνωνται τα εξής κατασταλτικά μέτρα: Όπως στην περίπτωση μεσαίου κινδύνου (Αβ). 2.Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυροσβέσεως. Όπως στην περίπτωση μεσαίου κινδύνου (Αβ). 3.Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυροσβέσεως. Μόνιμο υδραυλικό πυροσβεστικό δίκτυο όπως περιγράφεται στην ομάδα μικρού κινδύνου (Αα) υποχρεωτικό για επιχειρήσεις με στεγασμένη επιφάνεια μεγαλύτερη των 500 μ 2 , κατάλληλα προσαρμοζόμενο. 4.Εγκατάσταση συστημάτων σημάνσεως συναγερμού. Κατάλληλα συστήματα όπως περιγράφονται στα ελληνικά πρότυπα ή κανονισμούς και αν δεν υπάρχουν τέτοια, με υπόδειξη της αρμοδίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν διεθνώς, υποχρεωτικά για επιχειρήσεις στεγασμένης επιφανείας μεγαλυτέρας από 1.000 μ 2 . 5.Εφοδιασμός των μονάδων με ανιχνευτικό σύστημα. Κατάλληλα ανιχνευτικά συστήματα, κατά περίπτωση, για κλειστές αποθήκες μεγαλύτερες από 500 μ 2  που επεκτείνονται και σε κάθε χώρο που υπάρχει κίνδυνος αναφλέξεως, σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα ή κανονισμούς και αν δεν υπάρχουν τέτοια με υπόδειξη της αρμοδίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με αυτά που ισχύουν διεθνώς. ΙΙ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ Β Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς, τρεις ομάδες, δηλαδή μικρού (α), μεσαίου (β) και μεγάλου κινδύνου (γ). α)ΟΜΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Βα. Δεν έχουν υπαχθή. β)ΟΜΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ββ. Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνωνται τα εξής κατασταλτικά μέτρα. 1.Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυροσβέσεως. Πρέπει να συνυπάρχουν πυροσβεστήρες σκόνης και διοξειδίου του άνθρακος CO2 ή μηχανικού αφρού ή HALON κατάλληλοι για πυρκαϊές, κατηγορίας Β όπως στον εξής πίνακα : Είδος πυ-   Τύπος Κατανομή     Ελάχιστος   Μέγιστη ροσβεστή-  πυρο- πυροσβε-      αριθμός       διαδρορα     σβεστή- στήρων         πυροσβε-     μη προσ      ρα για κά-          στήρων        εγγίσε θε 300      ως πυρό μ 2  επι-      σβεστή φανείας      ρων σε   στεγασμέ-      μέτρα.  νου κλει στού χώρου. Σκόνης        P12       1           2          20 Διοξειδίου  του άνθρακος CO2         C6        1            2          20 ή Μηχανικού αφρού      WF10      1            2          20 ή HALON      3KG       1            2          20 1211 BCF ή HALON 211 BCF 1     1/2KG    2            2          20 2.Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυροσβέσεως. Ένα τροχήλατο πυροσβεστήρα σκόνης των 50 χιλιογράμμων και ένα διοξειδίου του άνθρακος των 20 χιλιογράμμων για επιχειρήσεις που διαθέτουν στεγασμένη επιφάνεια μεγαλυτέρα των 1.500 μ 2  και μέχρι 3.000 μ 2 . Για εστεγασμένους χώρους επιφανείας μεγαλυτέρας από 3.000 μ 2 , ένας πυροσβεστήρας των ανωτέρω τύπων για κάθε 1.500 μ 2  στεγασμένης επιφάνειας επί πλέον ή κλάσμα μεγαλυτέρου του ½. 3.Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυροσβέσεως. Μόνιμο υδραυλικό πυροσβεστικό δίκτυο όπως περιγράφεται στην ομάδα μικρού κινδύνου της κατηγορίας Α' κατάλληλα προσηρμοσμένο στις απαιτήσεις της ομάδος. 4.Εφοδιασμός των μονάδων με ανιχνευτικά συστήματα. Πρέπει να τοποθετείται ανιχνευτικό σύστημα εκρηκτικών αερίων σε χώρους παραγωγής πτητικών προϊόντων και σε χώρους αποθηκεύσεως πτητικών υγρών ή αερίων καυσίμων. γ)ΟΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Βγ. Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνωνται τα εξής κατασταλτικά μέτρα: 1.Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυροσβέσεως. Πρέπει να συνυπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες σκόνης και διοξειδίου του άνθρακος (CO2) ή μηχανικού αφρού ή HALON κατάλληλοι για πυρκαϊές κατηγορίας Β, όπως στον εξής πίνακα: (Μετά την σελ. 76,528 (α) Σελ. 76,529 Τεύχος 665-Σελ. 27 Πυρασφάλεια Επιχειρήσεων και Αποθηκών 13.Β.η.5 Είδος      Τύπος   Κατανομή    Ελάχιστος    Μέγιστη πυροσβε-   πυρο-       πυροσβε-      αριθμός        διαδροστήρα         σβεστή-    στήρος            πυροσβε-       μη προσ     ρα  για κάθε        στήρων         εγγίσε  200 μ 2  επι-          ως πυρο  φανείας         σβεστή  στεγασμέ-         ρων σε   νου κλει-        μέτρα   στού βιο  μηχανικού   Χώρου Σκόνης       P12         1        2         20 Διοξειδίου  του άνθρακος CO2         C6         1         2         20 ή Μηχανικού αφρού      W10         1         2         20 ή HALON     3KG         1         2         20 1211 BCF ή HALON 1211 BCF      1 1 /2KG      2          2         20 Ειδικώτερα για τις υπαίθριες δεξαμενές εναποθηκεύσεως υγρών καυσίμων επιβάλλεται η ύπαρξη δύο τουλάχιστον πυροσβεστήρων των ανωτέρω τύπων για κάθε δίοδο προσπελάσεως της προστατευτικής λεκάνης ασφαλείας. Επίσης επιβάλλεται η ύπαρξη και δύο τουλάχιστον πυροσβεστήρων των ανωτέρω τύπων στις οροφές των δεξαμενών εφ’ όσον αυτές είναι πλωτές. 2.Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυροσβέσεως. Όπως στην περίπτωση μεσαίου κινδύνου Ββ. 3.Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυροσβέσεως. Μόνιμο υδραυλικό πυροσβεστικό δίκτυο, που να απολήγει σε πυροσβεστικές φωλεές και συστήματα αυτομάτου καταιωνισμού με νερό ή παραγωγής αφρού ή εκτοξεύσεως σκόνης ή διοξειδίου του άνθρακος, κατασκευασμένα και λειτουργούντα σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα ή κανονισμούς και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια μετά από υπόδειξη της αρμοδίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με διεθνώς ανεγνωρισμένους κανονισμούς. Σύστημα αυτόματου καταιωνισμού δεν είναι υποχρεωτικό προκειμένου μόνο για μεμονωμένες δεξαμενές πετρελαίου ή Μαζούτ. 4.Εφοδιασμός των μονάδων με ανιχνευτικά συστήματα. Πρέπει να τοποθετούνται όλα τα κατάλληλα ανιχνευτικά συστήματα όπως προδιαγράφονται από τα ελληνικά πρότυπα ή κανονισμούς ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια, από διεθνώς ανεγνωρισμένα πρότυπα ή κανονισμούς. Σελ. 76,530 Τεύχος 665-Σελ. 28 5.Εφοδιασμός των μονάδων με μηχανικά μέσα πυροσβέσεως. Για τις εγκαταστάσεις διϋλιστηρίων, δύο τουλάχιστον πυροσβεστικά οχήματα εκτοξεύσεως νερού-αφρού ή σκόνης ή αφρού υψηλής διαστολής. 6.Εγκατάσταση συστημάτων σημάνσεως συναγερμού. Κατάλληλα συστήματα σημάνσεως συναγερμού, για τις εγκαταστάσεις διϋλιστηρίων, καθώς και για τις εγκαταστάσεις αποθηκεύσεως υγρών καυσίμων, οι οποίες διαθέτουν περισσότερες από 8 δεξαμενές. ΙΙΙ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ– ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ C Στην κατηγορία αυτή οι πυρκαϊές προκαλούνται από αέρια καύσιμα όπου ο κίνδυνος εκρήξεως είναι πάρα πολύ μεγάλος και περιλαμβάνει από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς, τρεις ομάδες δηλαδή μικρού (α), μεσαίου (β), και μεγάλου (γ) κινδύνου. α)ΟΜΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Cα. Δεν έχουν υπαχθή. β)ΟΜΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Cβ. Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνωνται τα εξής κατασταλτικά μέτρα: 1.Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυροσβέσεως. Πρέπει να υπαχθούν, οι, εις τον εξής πίνακα, φορητοί πυροσβεστήρες, κατάλληλοι για πυρκαϊές κατηγορίας C. Είδος    Τύπος     Κατανομή      Ελάχιστος   Μέγιστη πυροσβε-  πυρο-     πυροσβε-        αριθμός       διαδροστήρα       σβεστή-  στήρων            πυροσβε-     μή προσ    ρα          για κάθε         στήρων        εγγίσε 100μ 2  επι-                         ως πυροφάνειας         σβεστήστεγασμέ-       ρων σε νων κλει-       μέτρα. στών βιομηχανικών χώρων. Διοξειδίου  του άνθρα-   C6       1        2         15 κος(CO2) ή σκόνης    P12       1         2         15 Ειδικώτερα για την προστασία των δεξαμενών αποθηκεύσεως υγραερίων απαιτείται η ύπαρξη δύο τουλάχιστον πυροσβεστήρων του ανωτέρω τύπου, για κάθε δεξαμενή. Για υπαίθριες αποθήκες φιαλών υγραερίου και για ποσότητα μέχρι 1500 φιάλες των 10 KG ή αναλόγου αριθμού των 25 ΚG απαιτείται η ύπαρξη δύο πυροσβεστήρων τύπου Ρ12. Για μεγαλύτερη ποσότητα, ένας πυροσβεστήρας του άνω τύπου ανά 300 φιάλες των 10 ΚG ή αναλόγου αριθμού φιαλών των 25 ΚG. 13.Β.η.5 Πυρασφάλεια Επιχειρήσεων και Αποθηκών 2.Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυροσβέσεως. Μόνιμο υδραυλικό πυροσβεστικό δίκτυο που να απολήγει σε πυροσβεστικές φωλεές και για κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους επί πλέον αυτόματη εγκατάσταση HALON ή CO2 μετά από υπόδειξη της αρμοδίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υποχρεωτικό για επιφάνεια μεγαλυτέρα των 300 μ 2  ή αποθηκευομένης ποσότητος μεγαλυτέρας των 200 φιαλών των 10 ΚG ή αναλόγου αριθμού φιαλών των 25 ΚG. 3.Εφοδιασμός των μονάδων με συστήματα ανιχνεύσεως. Αυτόματα συστήματα ανιχνεύσεως εκρηκτικών αερίων για κλειστές εγκαταστάσεις εμφιαλώσεως ή κλειστές αποθήκες χωρητικότητος μεγαλυτέρας των 500 μ 2  ή αποθηκευμένης ποσότητος μεγαλυτέρας των 300 φιαλών των 10 ΚG ή αναλόγου αριθμού φιαλών των 25 ΚG. 4.Εγκατάσταση συστημάτων σημάνσεως συναγερμού. Αυτόματα συστήματα σημάνσεως συναγερμού στις εγκαταστάσεις που έχουν συστήματα ανιχνεύσεως. γ)ΟΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Cγ. Τα ίδια κατασταλτικά μέτρα όπως στην περίπτωση μεσαίου κινδύνου (Cβ) κατάλληλα προσαρμοζόμενα μετά από υπόδειξη της αρμοδίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. ΙV.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ –  ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ (D) Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, όπου οι πυρκαϊές προκαλούνται σε μέταλλα (νάτριο, κάλλιο, μαγνήσιο, τιτάνιο, ζιρκόνιο κλπ.). Στην Κατηγορία αυτή, σαν κατασταλτικά μέτρα χρησιμοποιούνται ειδικοί μόνο φορητοί ή τροχήλατοι πυροσβεστήρες σκόνης, διάφορης χωρητικότητας τύπου PD (κατασβέσεως μετάλλων). 6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Οικ. 7755/160 της 6/22 Απρ. 1988 (ΦΕΚ Β' 241) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές – Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών. Καταργήθηκε από την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρ. 10 της υπ΄αριθ. 5905/Φ15/839/30 Ιουν.- 12 Ιουλ. 1995 (ΦΕΚ Β΄611), αποφ. Υπ. Εσωτερικών, Δημ. Τάξης, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατωτ. αριθ. 10.