6. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 277 της 30 Απρ./22 Μαΐου 1963 (ΦΕΚ Α΄ 65) Περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών. Με την παρ. 3 του άρθρ. 22 Νόμ. 1682/14-16 Φεβρ. 1987 (ΦΕΚ Α΄ 14), τόμ. 13Β σελ. 829 καταργούνται από την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άνω άρθρ. 22 οι διατάξεις του Β.Δ/τος 277/63 κατά το μέρος που θα αντίκεινται προς τις διατάξεις των αποφάσεων αυτών. Έχοντες υπ’ όψιν τας διατάξεις του Νόμ. 3214/1955 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμ. ΔΚΣΤ΄ του έτους 1912 περί των όρων ιδρύσεως βιομηχανικών εργοστασίων κλπ. και ιδία τα άρθρ. 3 και 9 τούτου, την υπ’ αριθ. 368/5.12.62 γνωμοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Βιομηχανίας Τεχνικού Συμβουλίου, ως και την υπ’ αριθ. 48/30.1.63 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί της Βιομηχανίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: Άρθρ.1.-1.Εις τας διατάξεις του παρόντος Β.Δ/τος υπάγονται: Άπαντες οι ατμολέβητες εις τους οποίους παράγονται υδρατμοί υπό πίεσιν, ως και τα ατμοδοχεία, άτινα δέχονται ατμόν υπό πίεσιν. 2.Δεν υπάγονται εις τας διατάξεις του παρόντος Β.Δ/τος: α)Οι ατμολέβητες των πλοίων. Δεν θεωρούνται ως πλοία εν τη εννοία της παρούσης διατάξεως, τα πλωτά μηχανικά μέσα τα μη υπαγόμενα εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. β)Οι ατμολέβητες των ατμαμαξών. γ)Οι ατμολέβητες μανομετρικής πιέσεως μη υπερβαινούσης την ημισείαν (0,5) ατμόσφαιραν, εφ’ όσον η ανωτάτη αύτη πίεσις εξασφαλίζεται δια στήλης ύδατος, μέσω σωλήνος επικοινωνούντος δι’ ικανής ελευθέρας διατομής με την ατμόσφαιραν. Ικανή θεωρείται η διατομή, εφ’ όσον δι’ αυτής είναι δυνατόν να διέλθη το σύνολον του παραγομένου ατμού καθ’ απάσας τας περιπτώσεις της λειτουργίας, χωρίς προς τούτο να δημιουργηθή αύξησις της πιέσεως εν τω ατμολέβητι. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Μέτρα ασφαλείας δια τους μονίμους ατμολέβητας-Τρόπος κατασκευής  και επισκευής-Υλικά Άρθρ.10.-1.Έκαστος ατμολέβης δέον να είναι εφωδιασμένος δια βαλβίδος συγκρατήσεως, λειτουργούσης αυτομάτως, εις το σημείον προσαρμογής του σχετικού σωλήνος τροφοδοτήσεως. Μεταξύ της βαλβίδος ταύτης και του ατμολέβητος δέον να υπάρχη αποφρακτική δικλείς. 2.Ο σωλήν τροφοδοτήσεως δέον να τοποθετήται κατά τρόπον ώστε να μη είναι δυνατή η δι’ αυτού εκκένωσις του ατμολέβητος και αν ακόμη δεν είναι στεγανή η βαλβίς συγκρατήσεως. 13.Β.ε.6 Ατμολέβητες Τροφοδότησις ατμολεβήτων δι’ ύδατος Άρθρ.11.-1.Έκαστον λεβητοστάσιον δέον να είναι εφωδιασμένον τουλάχιστον δια 2 συσκευών τροφοδοτήσεως των ατμολεβήτων. 2.Εφ’ όσον προβλέπονται 2 μόνον συσκευαί τροφοδοτήσεως δι’ εγκαταστάσεις συνολικής ατμοπαραγωγής ουχί μεγαλυτέρας των 30 τόννων ωριαίως, δέον όπως εκάστη εξ αυτών έχει παροχήν 60% μεγαλυτέραν της ατμοπαραγωγής της αντιστοιχούσης εις την μεγίστην συνεχή ατμοπαραγωγήν όλων των ατμολεβήτων. Εις την περίπτωσιν αυτομάτου τροφοδοτήσεως επαρκεί παροχή 25% μόνον μεγαλυτέρα της συνολικής ατμοπαραγωγής των ατμολεβήτων. Εις τους συντελεστάς αυτούς συνυπολογίζεται εξαγωγή ύδατος εκ του βορβοροσυλλέκτου μέχρι 5%. Εις περίπτωσιν μεγαλυτέρας εξαγωγής, δέον όπως αναλόγως αυξάνωνται αντιστοίχως αι παροχαί των συσκευών τροφοδοτήσεως. 3.Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως περισσοτέρων συσκευών τροφοδοτήσεως, δέον όπως, εις την περίπτωσιν θέσεως εκτός λειτουργίας της μεγαλυτέρας εξ αυτών, δύνανται αι υπόλοιποι να καλύψωσι συνολικώς παροχήν 60% ή αντιστοίχως 25% ως ανωτέρω μεγαλυτέραν της ατμοπαραγωγής της αντιστοιχούσης εις την μεγίστην συνεχή ατμοπαραγωγήν. 4.Η ως άνω παροχή των συσκευών τροφοδοτήσεως μετράται υπό πίεσιν 10% μεγαλυτέραν της μεγίστης επιτρεπομένης πιέσεως του ατμολέβητος εις την οποίαν κατά περίπτωσιν προστίθενται και αι αντιστάσεις, αίτινες δέον να υπερνικηθώσι μεταξύ τροφοδοτικής αντλίας και ατμολέβητος. 5.Εκάστη αντλία δέον να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπον μη επιτρέποντα την επιστροφήν του ύδατος εν περιπτώσει αιφνιδίας ακινησίας της. 6.Η κίνησις των συσκευών τροφοδοτήσεως δέον να δίδεται διά 2 διαφόρων πηγών ενεργείας, αίτινες δεν ευρίσκονται εν αλληλοεξαρτήσει. Κατ’ εξαίρεσιν προκειμένου περί ατμοκινήτων συσκευών τροφοδοτήσεως, η παροχή του ατμού δύναται να γίνεται εκ του αυτού δικτύου. Επίσης κατ’ εξαίρεσιν, η ηλεκτροκίνησις των συσκευών τροφοδοτήσεως και των αντλιών κυκλοφορίας, εκ μιας μόνον πηγής ενεργείας επιτρέπεται όταν με την διακοπήν της πηγής ταύτης ενεργείας, διακόπτεται επίσης και η καύσις, η δε εις τον χώρον καύσεως και τας διαδρομάς του ατμολέβητος αποταμιευομένη θερμότης δεν προκαλεί μη επιτρεπτήν ατμοποίησιν του εν τω ατμολέβητι ευρισκομένου ύδατος.  Εις περίπτωσιν παύσεως της τροφοδοτήσεως των αντλιών εκ της μιας πηγής ενεργείας, δέον όπως αι δια της άλλης πηγής ενεργείας τροφοδοτούμεναι συσκευαί τροφοδοτήσεως παρέχουν 60% ή 25% περισσότερον ύδωρ της μεγίστης ατμοπαραγωγής, κατά την έννοιαν των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Επιτρέπεται κίνησις τροφοδοτικής αντλίας και εκ 2 πηγών ενεργείας. Η παρ. 6 αντικατεστάθη ως άνω δια του Β.Δ. 646 της 13/21 Οκτ. 1971 (ΦΕΚ Α΄ 206). Γενικός ατμοφράκτης Άρθρ.12.-Έκαστος ατμολέβης δέον να φέρη κατάλληλον ατμοφράκτην τοποθετημένον εις την αρχήν του ατμαγωγού και επί του σώματος του ατμολέβητος, δια του οποίου να δύναται να απομονούται από το δίκτυον ατμού. Εις περίπτωσιν συνδέσεως εις το αυτό δίκτυον ατμού περισσοτέρων ατμολεβήτων, δια τους οποίους η εγκεκριμένη πίεσις λειτουργίας δεν είναι η αυτή, δέον όπως προ της συνδέσεως των ατμολεβήτων μικροτέρας πιέσεως προς το κοινόν δίκτυον παρεμβάλλεται βαλβίς αντεπιστροφής. Κρουνός εκκενώσεως Άρθρ.13.-1.Έκαστος ατμολέβης δέον να είναι εφωδιασμένος δι’ ενός κρουνού εκκενώσεως συνδεομένου δια βραχέος σωλήνος μετά του ατμολέβητος. 2.Άπαντα τα όργανα των άρθρ. 9, 10, 11, 12, 15 του παρόντος, δέον όπως είναι προφυλαγμένα από την επίδρασιν των καπναερίων, ως και παν έτερον όργανον συνδεόμενον προς τον ατμολέβητα, προς δε να είναι τοποθετημένα κατά τρόπον επιτρέποντα την ευχερή χρησιμοποίησίν των, από τον θερμαστήν. Στάθμη ύδατος Άρθρ.14.-1.Τα εν επαφή μετά των καυσαερίων τοιχώματα του ατμολέβητος, δέον από της ετέρας πλευράς να ευρίσκωνται εν επαφή μετά ύδατος. 2.Η κατωτάτη στάθμη του ύδατος εις έκαστον ατμολέβητα να τηρήται τουλάχιστον 10 εκατοστόμετρα άνωθεν του επιπέδου δια το οποίον η του προηγουμένου εδαφίου συνθήκη θα έπαυε να εκπληρούται. Το όριον τούτο θα ενδείκνυται καταφανώς παρά τον υδροδείκτην, περί ου του επόμενον άρθρον. Εις ην περίπτωσιν ο λόγος της επιφανείας του ύδατος (καθρέπτης ύδατος) προς την επιφάνειαν της εσχάρας είναι μικρότερος του 1,3 τότε επαυξάνεται η ως άνω απόστασις εις 15 εκατοστόμετρα. 3.Αι διατάξεις του άρθρου τούτου δεν εφαρμόζονται: α)Εις ατμολέβητας των οποίων αι υπό των καυσαερίων προσβαλλόμεναι επιφάνειαι αποτε-λούνται μόνον εξ υδραυλών εσωτερικής διαμέτρου μικροτέρας των 100 χιλιοστομέτρων, β)εις υπερθερμαντήρας ατμού  αποτελουμένους  εκ  στοιχείων  ανεξαρτήτων (Αντί της σελ. 76,07) Σελ. 76,07(α) Τεύχος 434-Σελ. 41 Ατμολέβητες 13.Β.ε.6 του ατμολέβητος και γ)εις περιπτώσεις καπναγωγών εις τους οποίους εξασφαλίζεται η μη ερυθροπύρωσις των τοιχωμάτων στοιχείου τινός ευρισκομένου εις τον χώρον του ατμού. Θεωρείται ότι εξασφαλίζεται η μη ερυθροπύρωσις επιφανείας προσβαλλομένης υπό των καπναερίων, εις την ετέραν πλευράν της οποίας υπάρχει ατμός, εφ’ όσον τα καπναέρια προ της επαφής με αυτήν έχουν διατρέξει επιφάνειαν του ατμολέβητος περιβρεχομένην υπό ύδατος μεγαλυτέραν της συνολικής επιφανείας της εσχάρας κατά περίπτωσιν, ως εξής: α)Εικοσαπλασίαν δια την περίπτωσιν φυσικού ελκυσμού. Και β)τεσσαρακονταπλασίαν δια την περίπτωσιν τεχνιτού ελκυσμού. 4.Εις την περίπτωσιν εστιών άνευ εσχάρας, αντί της επιφανείας εσχάρας εισέρχεται εις τον ως άνω υπολογισμόν το τετραπλάσιον της διατομής του φλογοθαλάμου, εξαιρουμένων εν προκειμένω των στενώσεων τούτου. 5.Ως τεχνητός ελκυσμός θεωρείται πάσα περίπτωσις δημιουργίας ελκυσμού με έτερον της καπνοδόχου μέσον, εφ’ όσον η δημιουργημένη αμέσως μετά τον ατμολέβητα υποπίεσις είναι μεγαλυτέρα των 25 χιλιοστών ή η υπό την εσχάραν δημιουργουμένη υπερπίεσις είναι μεγαλυτέρα των 30 χιλιοστών στήλης ύδατος. Υδροδείκται Άρθρ.15.-1.Έκαστος ατμολέβης δέον να φέρη δύο υδροδείκτας ανεξαρτήτους αλλήλων και τοποθετουμένους εις τρόπον ώστε να είναι ευκόλως ορατοί υπό του θερμαστού. 2.Ο έτερος των δύο τούτων υδροδεικτών δέον να είναι δι’ υάλου και να είναι ευχερής ο καθαρισμός και η αντικατάστασις αυτού. 3.Κατάλληλα προφυλακτικά μέτρα δέον να λαμβάνωνται δια την περίπτωσιν θραύσεως των υαλίνων σωλήνων των υδροδεικτών. 4.Κρουνοί δοκιμαστικοί κατάλληλοι δύνανται να χρησιμοποιούνται αντί δευτέρου υδροδείκτου μόνον εις περίπτωσιν πολύ μικρών ατμολεβήτων ένθα καθίσταται αδύνατος κατά την κρίσιν της υπηρεσίας ή τοποθέτησις δευτέρου τοιούτου δι’ υάλου. 5.Ο κατώτερος δοκιμαστικός κρουνός τοποθετείται εις το επίπεδον της καθορισθείσης κατωτάτης στάθμης του ύδατος, ο δε υδροδείκτης δι’ υάλου τοποθετείται ούτως, ώστε το ανώτατον σημείον των οχετών καυσαερίων να ευρίσκεται τουλάχιστον 30 χιλιοστόμετρα κάτωθεν του κατωτέρου ορατού σημείου της υάλου. Σελ. 76,08(α) Τεύχος 434-Σελ. 42 6.Η σύνδεσις των υδροδεικτών προς τον ατμολέβητα, δέον να γίνεται κατά τρόπον τοιούτον, ώστε να μη δημιουργούνται εξυδατώσεις εις τον συνδετήριον σωλήνα προς τον χώρον του ατμού. 7.Η ελάχιστη επιτρεπομένη διάμετρος διατρημάτων και υαλίνων σωλήνων των υδροδεικτών είναι τα 8 χιλιοστόμετρα. 8.Οι κρουνοί των υδροδεικτών, δέον να είναι περιστρέψιμοι καθ’ όλον τον κύκλον και να υπάρχη επ’ αυτών σαφώς και ασφαλώς σημειωμένη η θέσις επικοινωνίας προς τον ατμολέβητα ή και την ατμόσφαιραν. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις κρουνών, των οποίων η ελευθέρα διατομή μειούται μεθ’ εκάστην λείανσιν γιγνομένην προς στεγανοποίησίν των. 9.Οι υδροδείκται δέον να φωτίζωνται επαρκώς και καταλλήλως ώστε να είναι ευχερώς ορατή από τον θερμαστήν η στάθμη του ύδατος. Ασφάλειαι θυρών εστιών, αυλοθαλάμων και καπνοθαλάμων Άρθρ.16.-1.Αι θύραι των εστιών, των αυλοθαλάμων και των καπνοθαλάμων δέον να κλείωνται ασφαλώς ούτως ώστε εν περιπτώσει βλάβης τινός, να εμποδίζηται η επιστροφή φλογών ή εκπομπή ύδατος ή ατμού επί του προσωπικού του λεβητοστασίου. 2.Δια την περίπτωσιν τυχόν δημιουργίας ρεύματος ατμού ή καπναερίων προς τα έξω, δέον να λαμβάνεται πρόνοια ώστε τούτο να μη δημιουργή κινδύνους δια το προσωπικόν λειτουργίας. Κλειστά δοχεία θερμαινόμενα δια γυμνού πυρός Άρθρ.17.-1.Τα κλειστά δοχεία τα θερμαινόμενα δια γυμνού πυρός, εν οις το ύδωρ θερμαίνεται εις θερμοκρασίαν ανωτέραν των 100 βαθμών εκατονταβάθμου, χωρίς η θέρμανσις αύτη να έχη ως αποτέλεσμα την παραγωγήν ρεύματος ατμού, θεωρούνται ως ατμολέβητες και υπόκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος Β.Δ/τος. 2.Εν τοιαύτη περιπτώσει, τα υποχρεωτικά όργανα ασφαλείας είναι μόνον τα εξής: α)Ασφαλιστική δικλείς, συμφώνως προς το άρθρ. 7 του παρόντος. β)Μανόμετρον και σωλήν απολήγων εις ενωτικόν πλάτισμα δια την προσαρμογήν του επισήμου μανομέτρου ελέγχου. Αμφότερα δέον να πληρώσι τους όρους του άρθρ. 9 του παρόντος. γ)Δύο υδροδείκτας συμφώνως τω άρθρ. 15, εκτός αν ο τρόπος χρήσεως, περιλαμβάνη αναγκαίως το άνοιγμα του δοχείου κατά τας διαδοχικάς φάσεις της εργασίας. Εν τη περιπτώσει ταύτη, εις μόνον υδροδείκτης αρκεί. Ούτος δύναται να είναι δοκιμαστικός κρουνός τοποθετημένος ούτως ώστε να εκρέη εκ τούτου ύδωρ εφ’ όσον πληρούται η συνθήκη του άρθρ. 14 του παρόντος. 13.Β.ε.6 Ατμολέβητες ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ Κατάταξις ατμολεβήτων εις κατηγορίας Άρθρ.18.-1.Οι ατμολέβητες και αι ομάδες τούτων κατατάσσονται εις τρεις κατηγορίας. 2.Η κατάταξις αύτη βασίζεται επί του γινομένου 0. (Θ-100), του προκύπτοντος δηλαδή εκ του πολλαπλασιασμού του αριθ. 0 του παριστώντος την χωρητικότητα του ατμολέβητος εις κυβικά μέτρα μετά των βραστήρων και προθερμαντήρων, αλλ’ άνευ του υπερθερμαντήρος ατμού, επί την διαφοράν εις βαθμούς εκατονταβάθμου της θερμοκρασίας των 100 βαθμών από της θερμοκρασίας του ύδατος της αντιστοιχούσης εις την μεγίστην επιτρεπομένην πίεσιν λειτουργίας του ατμολέβητος. 3.Όταν πολλοί ατμολέβητες είναι διατεθημένοι ούτως ώστε να εξυπηρετώσι κοινόν αγωγόν ατμού, προκειμένου περί της ως είρηται κατατάξεως, λαμβάνεται το άθροισμα των ως άνω ορισθέντων γινομένων δι’ έκαστον ατμολέβητα. 4.Υπάγονται εις την πρώτην κατηγορίαν οι ατμολέβητες και αι ομάδες ατμολεβήτων δι’ ους του ως άνω γινόμενον είναι μείζον του αριθ. 200, εις την δευτέραν κατηγορίαν όταν το γινόμενον τούτο είναι μείζον του αριθ. 50 και μέχρι του 200, και εις την τρίτην κατηγορίαν όταν το αυτό γινόμενον δεν υπερβαίνη τον αριθ. 50. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Εγκατάστασις ατμολεβήτων Άρθρ.19.-1.Οι ατμολέβητες Α΄ και Β΄ κατηγορίας, ως ούτοι καθορίζονται εν άρθρ. 18 του παρόντος, δέον απαραιτήτως να εγκαθίστανται εντός ιδιαιτέρου διαμερίσματος, του λεβητοστασίου, εξαιρέσει περιπτώσεων ατμολεβήτων μεγάλου μεγέθους ή ειδικής κατασκευής, οίτινες δύνανται να εγκατασταθώσι και εν υπαίθρω κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, εκδιδομένης μετά γνώμην του παρ’ αυτώ Τεχνικού Συμβουλίου. 2.Απαγορεύεται η εγκατάστασις ατμολεβήτων ή ομάδος ατμολεβήτων των άνω κατηγοριών, εν ορόφω, εν ισογείω κάτωθεν του οποίου υπάρχει υπόγειον, ή εν υπογείω χώρω ούτινος το δάπεδον, ευρίσκεται εις στάθμην κατωτέραν του ενός μέτρου εκ του πέριξ του λεβητοστασίου φυσικού εδάφους ή πεζοδρομίου. 3.Κατ’ εξαίρεσιν της ανωτέρω διατάξεως, δύνανται να εγκαθίστανται εν ορόφω εν ισογείω κάτωθεν του οποίου υπάρχει υπόγειον ή εν υπογείω χώρω, ατμολέβητες ή ομάδες ατμολεβήτων των άνω κατηγοριών, εφ’ όσον: α)Αποτελούνται αποκλειστικώς και μόνον από υδραυλούς εξωτερικής διαμέτρου μέχρις 102 χιλιοστομέτρων, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων δια την σύνδεσιν τούτων τεμαχίων. β)Εφ’ όσον πρόκειται περί ατμολεβήτων ως άνω, των οποίων οι συλλέκται και τα τύμπανα είναι συγκολλητά με συντελεστήν αντοχής της συγκολλήσεως τουλάχιστον 0,9 και ευρίσκονται εκτός πυρός. γ)Εφ’ όσον πρόκειται περί ατμολεβήτων εγκατεστημένων εις ορυχεία υπό την γην. δ)Εφ’ όσον πρόκειται περί ατμολεβήτων απολλυμένης θερμότητος. 4.Το λεβητοστάσιον δέον να κατασκευάζηται εξ ακαύστου υλικού, να έχη επαρκείς διαστάσεις δια την άνετον και ασφαλή εκτέλεσιν πασών των εν αυτώ εργασιών και να φωτίζηται και αερίζηται επαρκώς δια φυσικού ή τεχνητού φωτισμού και αερισμού, ώστε εν αυτώ να υπάρχη επαρκής ορατότης και η θερμοκρασία να μη καθίσταται υπερβολική. 5.Η περιβάλλουσα το λεβητοστάσιον τοιχοποιΐα δέον να είναι καλής και επιμελημένης κατασκευής ελαχίστου πάχους 9,60 μ., προκειμένου περί λιθοδομής ή πάχους ισοδυνάμου αντοχής δια κατασκευήν εξ άλλου υλικού. 6.Το ελάχιστον ελεύθερον ύψος του λεβητοστασίου εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται να είναι μικρότερον των 5 μέτρων δια ατμολέβητας Α΄ κατηγορίας και των 4 μέτρων διά τοιούτους Β΄ κατηγορίας. Εν πάση όμως περιπτώσει, εις παν λεβητοστάσιον, δέον να υπάρχη άνωθεν του υψηλοτέρου σημείου του ατμολέβητος ελεύθερος χώρος ύψους 1,80 μ. δια την άνετον επίβλεψιν και συντήρησιν αυτού. 7.Μεταξύ του κτίσματος ή περιβλήματος του περιβάλλοντος του ατμολέβητα ή ομάδα ατμολεβήτων και του περιμετρικού του λεβητοστασίου τοίχου δέον να αφίηται ελεύθερος χώρος (διάδρομος) πλάτους 1,20 μέτρων τουλάχιστον δια ατμολέβητας Α΄ κατηγορίας και 1,00 μέτρου δια ατμολέβητας Β΄ κατηγορίας, δια την άνετον επίβλεψιν και συντήρησιν αυτών. 8.Ειδικώς ο προ των εστιών ελεύθερος χώρος δέον να έχη ελάχιστον πλάτος 4,00 μέτρων δια ατμολέβητας Α΄ κατηγορίας και 3,00 μέτρων δια ατμολέβητας Β΄ κατηγορίας. 9.Τα πάσης φύσεως μηχανήματα, συσκευαί και εν γένει αντικείμενα του λεβητοστασίου δέον να είναι εν αυτώ τοποθετημένα κατά τρόπον κατάλληλον και ασφαλή και εν πάση περιπτώσει μη καταλαμβάνοντα τους ως άνω ορισθέντας ελευθέρους χώρους, οίτινες δέον να παραμένωσι πάντοτε ελεύθεροι. 10.Οι επί των ατμολεβήτων εξώσται επιθεωρήσεως, δέον να φωτίζωνται καλώς, να είναι ευχερώς προσιτοί και να περιβάλλωνται δι’ ασφαλών κιγκλιδωμάτων. Το δάπεδον του λεβητοστασίου δέον να  είναι επιστρωμένον δια σκυροκονιάσματος  μετ’ επαλείψεως δια σιμεντοκονίας ή άλλου ακαύστου  υλικού και να έχη επαρκή κλίσιν δια (Μετά τη σελ. 76,08) Σελ. 76,09 225-015 Ατμολέβητες 13.Β.ε.6 την αποχέτευσιν των υδάτων μέσω φρεατίων και οχετών. 11.Το λεβητοστάσιον δέον να είναι εφωδιασμένον δι’ επαρκών πυροσβεστικών μέσων και να έχη μίαν θύραν τουλάχιστον κυρίας εισόδου ανοίγουσαν προς τα έξω και μίαν θύραν εξόδου επαρκών διαστάσεων ανοίγουσαν επίσης προς τα έξω και ευρισκομένην εις ετέραν πλευράν και θέσιν κατάλληλον δια την ευχερή αποχώρησιν του προσωπικού. 12.Αι θύραι του λεβητοστασίου δέον να επικοινωνώσι μετά του υπαίθρου απ’ ευθείας ή μέσω διαδρόμων, απαγορευμένης της διελεύσεως μέσω ετέρων διαμερισμάτων. 13.Η στέγη του λεβητοστασίου δέον να είναι ελαφράς κατασκευής απαγορευμένης της υπάρξεως υπεράνω αυτού χώρου εις ον να εκτελήται εργασία απαιτούσα την συνεχή ύπαρξιν προσωπικού. Της διατάξεως ταύτης εξαιρούνται οι εν παρ. 3 του παρόντος άρθρου αναφερομένοι ατμολέβητες. 14.Ατμολέβητες Γ΄ κατηγορίας δεν είναι απαραίτητον να εγκαθίστανται εντός ιδιαιτέρου λεβητοστασίου. Ο χώρος όμως της εγκαταστάσεως τούτων δέον να περικλείηται δια κιγκλίδων, αφιεμένου επαρκούς χώρου πέριξ εκάστου ατμολέβητος, δια την ευχερή επίβλεψιν και συντήρησιν τούτου. 15.Εντός του λεβητοστασίου απαγορεύεται η εκτέλεσις οιασδήποτε εργασίας μη αφορώσης τον ατμολέβητα, ως και η παραμονή οιουδήποτε προσώπου μη εκτελούντος κανονικήν υπηρεσίαν εν αυτώ. 16.Οι ατμολέβητες δέον να εφοδιάζωνται δια καταλλήλου καπνοδόχου επαρκών διαστάσεων και καλής κατασκευής. Αύτη δέον να έχη ολικόν ύψος ανάλογον προς τον απαιτούμενον ελκυσμόν δια πλήρη και κανονικήν καύσιν του εν τη εστία του ατμολέβητος χρησιμοποιουμένου καυσίμου. Πάντως το ύψος τούτο της καπνοδόχου δέον να υπερβαίνη επαρκώς, το ανώτατον ύψος των πέριξ στεγών κατοικιών ή παρεμφερών χώρων. Άρθρ.2.-1.Οι ατμολέβητες δέον όπως κατασκευάζωνται και επισκευάζωνται υπό κατασκευαστικών οίκων ή εργοστασίων, δια υλικών συμφώνων προς τους κανονισμούς υπό την επίβλεψιν διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού, κατά τας διατάξεις του παρόντος και επιπροσθέτως κατά τους ανεγνωρισμένους κανόνας της τέχνης και της επιστήμης. 2.Τα χρησιμοποιούμενα δια την κατασκευήν και επισκευήν των ατμολεβήτων ελάσματα έσονται καινουργή και σύμφωνα προς τους κανονισμούς ποιότητος των δια την λεβητοποιΐαν προοριζομένων υλικών. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησις ελασμάτων πάχους μικροτέρου των 7 χιλιοστομέτρων, πλην της περιπτώσεως μικρών ατμολεβήτων, ήτοι τοιούτων εις τους οποίους το γινόμενον της θερμαινομένης επιφανείας εις τετραγωνικά μέτρα επί την πίεσιν λειτουργίας εις ατμοσφαίρας δεν υπερβαίνει τον αριθ. 2 ή της περιπτώσεως ειδικών ατμολεβήτων εξ ειδικών χαλύβων. 3.Τα εν Ελλάδι εργοστάσια κατασκευής και επισκευής ατμολεβήτων δέον να είναι εφωδιασμένα δια του καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού, δι’ επιστημονικού τεχνικού προσωπικού και δι’ ειδικής αδείας αναφερούσης το μέγεθος, το είδος και την πίεσιν των ατμολεβήτων τους οποίους επιτρέπεται να κατασκευάζουν και επισκευάζουν, ως και το είδος της συνδέσεως των ελασμάτων το οποίον επιτρέπεται να χρησιμοποιούν (ηλώσεις ή συγκολλήσεις) και τον κατά περίπτωσιν συνδέσεως επιτρεπόμενον συντελεστήν αντοχής αυτής. Η άδεια αύτη χορηγείται υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας κατόπιν γνώμης του παρ’ αυτώ Τεχνικού Συμβουλίου. 4.Τα εν τη παρ. 3 του παρόντος άρθρου αναφερόμενα εργοστάσια δέον να τηρώσι πλήρες  αρχείον κατασκευών, εν τω οποίω δι’  εκάστην  κατασκευήν θα  περιλαμβάνωνται: α)Θερ(Αντί για τη σελ. 76,03(α) Σελ. 76,03(β) Τεύχος Θ73-Σελ. 5 Ατμολέβητες 13.Β.ε.5-6 μική μελέτη, β)μελέτη αντοχής, γ)τα στοιχεία των χρησιμοποιηθέντων υλικών, δ)τεχνική έκθεσις δια τον τρόπον κατασκευής και τας γενομένας κατεργασίας, ε)γενικά και λεπτομερειακά σχέδια, ς)αι χρονολογίαι ενάρξεως και περατώσεως της κατασκευής, ζ)τα αποτελέσματα ελέγχου και η)τα στοιχεία του αγοραστού. 5.Τα εν τη ως άνω παρ. 3 εργοστάσια κατασκευής και επισκευής ατμολεβήτων εν Ελλάδι δέον εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους όπως υποβάλλωσιν εις την ως άνω Υπηρεσίαν κατάστασιν των υπ’ αυτών κατασκευασθέντων και επισκευασθέντων ατμολεβήτων του προηγουμένου έτους. 6.Η μη τήρησις υπό των εργοστασίων των ανωτέρω υποχρεώσεων δύναται να επιφέρη την ανάκλησιν της χορηγηθείσης ειδικής αδείας τούτων. Έλεγχος και δοκιμασία ατμολεβήτων Άρθρ.20.-1.Απαγορεύεται η τοποθέτησις ατμολέβητος ή ομάδος ατμολεβήτων της Α΄ κατηγορίας εις απόστασιν μικροτέραν των 2,50 μέτρων από ξένης ιδιοκτησίας ή χώρου χρησιμοποιουμένου ως κατοικία, γραφείον και εν γένει δια την συνεχή παραμομήν ατόμων προς εργασίαν είτε εστίασιν ή ανάπαυσιν. 2.Εις περίπτωσιν καθ’ ην ατμολέβης της άνω κατηγορίας ευρίσκεται εις απόστασιν μικροτέραν των 10 μέτρων εκ των εν τη προηγουμένη παραγράφω καθοριζομένων, ξένης ιδιοκτησίας ή  Σελ. 76,10 225-016 χώρων, τότε δέον να διαχωρίζηται εξ αυτών δια τοιχοποιΐας εκ λιθοδομής επιμελημένης κατασκευής. Το πάχος της τοιχοποιΐας ταύτης δέον να ισούται προς το 1/5 τουλάχιστον του κατά τα κατωτέρω καθοριζομένου ύψους αυτής, ουδέποτε όμως θα είναι μικρότερον των 75 εκατοστομέτρων. Αντί της τοιαύτης τοιχοποιΐας εκ λιθοδομής, επιτρέπεται η κατασκευή του διαχωριστικού τούτου τοίχου και εξ ετέρου υλικού ισοδυνάμου αντοχής. 3.Η τοιχοποιΐα αύτη δέον να είναι συνεχής, άνευ ανοιγμάτων και να υπερβαίνη καθ’ ύψος το υψηλότερον σημείον του ατμολέβητος κατά 1 τουλάχιστον μέτρον. 4.Εξαιρούνται των ανωτέρων περιορισμών οι εν άρθρ. 19 παρ. 3 του παρόντος αναφερόμενοι ατμολέβητες. 5.Προκειμένου περί ατμολέβητος εγκατεστημένου εν υπαίθρω αι εν ταις προηγουμέναις παρ. 1 και 2 αποστάσεις τριπλασιάζονται. Άρθρ.21.-Εις περίπτωσιν εγκαταστάσεως ατμολεβήτων Α΄ και Β΄ κατηγορίας εν ορόφω ή ισογείω κάτωθεν του οποίου υπάρχει υπόγειον, μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών δέον να υποβάληται παρά του ενδιαφερομένου και στατικός υπολογισμός του φέροντος τους ατμολέβητας οργανισμού, εγκεκριμένος υπό της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, εις ον οι συντελεσταί ασφαλείας δέον να λαμβάνωνται ηυξημένοι κατά 50%. Ομοίως δια την χορήγησιν της αδείας λειτουργίας των τοιούτων ατμολεβήτων απαιτείται υποβολή εκ μέρους του ενδιαφερομένου και βεβαιώσεως διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ότι ο φέρων τους ατμολέβητας οργανισμούς κατεσκευάσθη συμφώνως προς την εγκεκριμένην στατικήν μελέτην. Άρθρ.22.-1.Εις την περίπτωσιν καθ’ ην εγκαθίστανται συγχρόνως περισσότεροι ατμολέβητες ο εις παρά τον άλλον ή εις την περίπτωσιν καθ’ ην γενικώτερον οι καπναγωγοί παρακειμένων ατμολεβήτων διαχωρίζονται δι’ ενός μόνου τοίχου, το πάχος τούτου δέον να υπερβαίνη τα 300 χιλιοστόμετρα. 2.Εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται τοιχοποιΐα ατμολέβητος να χρησιμοποιηθή δια την υποστήριξιν τμημάτων της οικοδομής. 3.Η αποθήκευσις των καυσίμων γίνεται εις ιδιαίτερον χώρον κεχωρισμένον από του λεβητοστασίου δι’ απλής τοιχοποιΐας. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευσις καυσίμων εντός του λεβητοστασίου ή άνωθεν αυτού. Εν προκειμένω εξαιρούνται τα σιλό τροφοδοτήσεως στερεών καυσίμων δια την περίπτωσιν μηχανικών εσχαρών, και άτινα δέον, να μη τοποθετούνται άνωθεν του ατμολέβητος. 13.Β.ε.6 Ατμολέβητες ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' Φορητοί ατμολέβητες Άρθρ.23.-1.Θεωρούνται ως φορητοί ατμολέβητες οι δυνάμενοι να μεταφερθώσιν ευχερώς από τόπου εις τόπον και να χρησιμοποιηθώσιν άνευ ειδικής εγκαταστάσεως, προς παροδικήν χρήσιν εις εκάστην θέσιν. 2.Αι διατάξεις του κεφαλαίου Α' του παρόντος Β.Δ./τος εφαρμόζονται και εις τους φορητούς ατμολέβητας εκτός των επομένων τροποποιήσεων: α)Το χρονικόν διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δοκιμασιών, δεν δύναται να υπερβαίνη τα 6 έτη. β)Κατά την επανάληψιν την δοκιμασίας δέον να αφαιρούνται αι επενδύσεις του ατμολέβητος, ούτως ώστε να είναι δυνατή η λεπτομερής εξέτασις αυτού, και γ)Η περίπτωσις νέας εγκαταστάσεως η προβλεπομένη υπό του άρθρ.4 του παρόντος, αναφορικώς με την επανάληψιν της δοκιμασίας, αντικαθίσταται προκειμένου περί φορητών ατμολεβήτων δια της περιπτώσεως της αλλαγής του κατόχου της ατμολέβητος. 3.Έκαστος φορητός ατμολέβης φέρει μεταλλικήν πλάκα τοποθετημένην εις εμφανές σημείον επ' αυτού, εφ' ης είναι κεχαραγμένα δι' ευκρινών χαρακτήρων το όνομα και η διεύθυνσις του ιδιοκτήτου, ως και ο αύξων αριθμός του ατμολέβητος, εφ' όσον ο ιδιοκτήτης είναι κάτοχος πολλών φορητών ατμολεβήτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Ατμολέβητες ατμοκινήτων Άρθρ.24.-1.Ως ατμοκίνητα θεωρούνται αι μηχαναί εκείναι αίτινες εργαζόμεναι εν τη ξηρά, μετακινούνται συγχρόνως δια της ιδίας αυτών ενεργείας, εξαιρέσει των ατμαμαξών και ατμοκινήτων εν γένει των κυκλοφορούντων επί σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών γραμμών, ων η κυκλοφορία υπάγεται εις ειδικούς κανονισμούς. 2.Αι διατάξεις του κεφαλαίου Α' ως ετροποποιήθησαν υπό του άρθρ. 23 του παρόντος εφαρμόζονται και επί των ατμολεβήτων των ατμοκινήτων. 3.Η διάταξις της παρ. 3 του αυτού άρθρ. 23 του παρόντος εφαρμόζεται και επί των ατμοκινήτων του παρόντος κεφαλαίου. 4.Αι ασφαλιστικαί δικλείδες των ατμολεβήτων των ατμοκινήτων δέον να φορτίζωνται μόνον δι' ελατηρίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' Ατμοδοχεία Χαρακτηρισμός ατμοδοχείων και εξαιρέσεις Άρθρ.25.-Εις τας ακολούθους διατάξεις υπάγονται τα διαφόρων σχημάτων ατμοδοχεία χωρητικότητος μείζονος των εκατόν κυβικών δεκατομέτρων, εν οις διοχετεύεται ατμός ύδατος εξ ιδίου ατμολέβητος. Εν πάση περιπτώσει όμως εξαιρούνται: α)Τα ατμοδοχεία εν οις δια καταλλήλων ανοικτών προστατευτικών σωλήνων, εμποδίζεται η ανάπτυξις εν αυτοίς μανομετρικής πιέσεως μείζονος της 0,5 ατμόσφαιρας. β)Τα τμήματα και εξαρτήματα των κινητηρίων ατμομηχανών και ατμοστροβίλων και οι ατμαγωγοί εν γένει. Κατασκευή - Δοκιμασία - Πλάκες ταυτότητος Άρθρ.26.-Τα ατμοδοχεία ταύτα υπόκεινται εις τας διατάξεις των άρθρ. 2, 3, 4 και 5 του παρόντος αν είναι μονίμος εγκατεστημένα, εν συνδυασμώ και προς το άρθρ. 23 του παρόντος εάν είναι φορητά. Ασφαλιστικαί δικλείδες Άρθρ.27.-Παν ατμοδοχείον ούτινος η επιτρεπομένη πίεσις λειτουργίας είναι μικροτέρα της τοιαύτης του ατμολέβητος ή των ατμολεβήτων εξ ων τροφοδοτείται, δέον να ασφαλίζηται έναντι πάσης αυξήσεως της πιέσεως, δια μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών δικλείδων επαρκούς πάντοτε διατομής. Η ασφαλιστική ή αι ασφαλιστικαί δικλείδες δέον να πληρώσιν, εν σχέσει προς την πίεσιν λειτουργίας του ατμοδοχείου, τας διατάξεις του άρθρ. 7, δύνανται δε να τοποθετηθώσιν, είτε επ' αυτού του ατμοδοχείου, είτε επί του σωλήνος εισόδου του ατμού μεταξύ ατμοφράκτου και ατμοδοχείου. Μανόμετρον ατμοδοχείων Άρθρ.28.-Όταν ατμοδοχείον ή ομάς ατμοδοχείων, συγκροτούντων μίαν και την αυτήν συσκευήν, είναι εφωδιασμένη, κατ' εφαρμογήν του προηγουμένου άρθρου δια μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών δικλείδων, δέον να φέρη προς τούτοις, μανόμετρον και σωλήνα μετά κυκλικού ενωτικού πλατίσματος συμφώνως προς το άρθρ. 9 του παρόντος. Άρθρ.3.-1.Πας καινουργής ατμολέβης θεωρείται επαρκούς αντοχής, αφού προηγουμένως υποστή τον κεκανονισμένον έλεγχον και δοκιμασίαν, και εφοδιασθή δια σχετικού πιστοποιητικού. 2.Ο έλεγχος και η δοκιμασία ενεργούνται εις τον τόπον της μονίμου λειτουργίας του, επί τη αιτήσει του ενδιαφερομένου δι’ αυτήν προ της εντοιχίσεως ή επικαλύψεως τούτου, ώστε να είναι δυνατή η λεπτομερής πάντων των στοιχείων τούτου επιθεώρησις. 3.Η αίτησις προ έλεγχον και δοκιμασίαν καινουργούς ή υποστάντος αξίαν λόγου επισκευήν ατμολέβητος, δέον να συνοδεύηται υπό των κάτωθι δικαιολογητικών, ήτοι: α)Θερμικής μελέτης, μελέτης αντοχής, στοιχείων των χρησιμοποιηθέντων υλικών, γενικών και λεπτομερειακών σχεδίων κατασκευής και συνοπτικής τεχνικής εκθέσεως επί της κατασκευής, απάντων υπογεγραμμένων υπό διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού. β)Υπό βεβαιώσεως του κατασκευαστικού οίκου ή εργοστασίου, εμφαινούσης ότι τα χρησιμοποιηθέντα υλικά είναι κατάλληλα, η δε κατασκευή ή επισκευή εγένετο συμφώνως προς τους κανόνας της τέχνης και της επιστήμης. γ)Υπό του σχετικού παραβόλου του προβλεπομένου υπό του άρθρ.9 του Νόμ. 3214/55. δ)Προκειμένου περί ατμολεβήτων εισαγομένων εκ του εξωτερικού αντί των ως άνω υπό στοιχ. α΄ και β΄ δικαιολογητικών, γίνονται δεκτά τα συνοδεύοντα τον ατμολέβητα κατασκευαστικά σχέδια και υπολογισμοί των στοιχείων τούτου τα εκδοθέντα υπό του εργοστασίου κατασκευής. Σελ. 76,04(β) Τεύχος Θ73-Σελ. 6 4.Εν πάση περιπτώσει, η αρμοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας δικαιούται εφ’ όσον κρίνει τούτο αναγκαίον, να ζητήση την προσκόμισιν εκ μέρους του ενδιαφερομένου και παντός ετέρου σχετικού στοιχείου, ως και πιστοποιητικού ελέγχου του ατμολέβητος εκδιδομένου υπό ανεγνωρισμένου Γραφείου Ελέγχου (Λόϋδ Βέριτας κ.τ.τ.). 5.Ο έλεγχος του ατμολέβητος συνίσταται εις την εξέτασιν των υπολογισμών και επιθεώρησιν του ατμολέβητος, η δε δοκιμασία τούτου εις την διαπίστωσιν της αντοχής και στεγανότητος αυτού υποβαλλομένου εις υδραυλικήν πίεσιν μείζονα της πιέσεως λειτουργίας, ως ακολούθως: α)Κατά 30% μεγαλυτέραν της πιέσεως λειτουργίας του ατμολέβητος, πλην των κατωτέρω περιπτ. β΄ και γ΄ και εν πάση περιπτώσει μεγαλυτέραν ταύτης κατά 1 ατμόσφαιραν. β)Δια ατμολέβητας των οποίων το εσωτερικόν μέρος δεν είναι επαρκώς επιθεωρήσιμον, κατά 3050% μεγαλυτέραν της πιέσεως λειτουργίας, κατά την κρίσιν του ενεργούντος την δοκιμασίαν, υπό τον περιορισμόν ότι αύτη δεν θα είναι ανωτέρα της πρώτης πιέσεως δοκιμής ως καινουργούς. γ)Δια ατμολέβητας αποτελουμένους εκ τυμπάνων και συλλεκτών άνευ ραφής ή συγκολλητών εις τους οποίους συνδέονται κατ’ ευθείαν αυλοί, κατά 20% μεγαλυτέραν της πιέσεως λειτουργίας και αν ακόμη το εσωτερικόν των ατμολεβήτων τούτων δεν είναι επαρκώς επισκέψιμον. Τα ανωτέρω ισχύουν και δια την περίπτωσιν καθ’ ην οι καθ’ έκαστα πυθμένες συνδέονται προς τα κυλινδρικά σώματα δι’ ηλώσεως. 6.Τα τοιχώματα του ατμολέβητος δέον να αντέχωσιν εις την πίεσιν της δοκιμής χωρίς να παρουσιάζωνται μόνιμοι παραμορφώσεως ή διαρροαί. Δεν θεωρείται διαρροή η εμφάνισις ελαφράς εφιδρώσεως εις τους αρμούς (ραφάς). 7.Η πίεσις υδραυλικής δοκιμασίας δέον να διατηρήται σταθερά κατά το προς εξέτασιν της στεγανότητος του ατμολέβητος απαιτούμενον χρονικόν διάστημα. 8.Άπαντα τα μέρη του ατμολέβητος δέον να είναι προσιτά προς επιθεώρησιν κατά τον έλεγχον και την δοκιμασίαν. 9.Ο αιτούμενος την δοκιμασίαν ατμολέβητος παρέχει εις τον ενεργούντα αυτήν υπάλληλον τα απαιτούμενα μέσα, το κατάλληλον προσωπικόν και βαρύνεται με τας δαπάνας και τας συνεπείας. 10.Προ της υδραυλικής δοκιμασίας ατμολέβητος δέον να γίνη έλεγχος των υπολογισμών αντοχής αυτού, ως και εξέτασις από απόψεως φθορών και βλαβών. 13.Β.ε.6 Ατμολέβητες Άρθρ.29.-1.Το ατμοδοχείον θεωρείται ως μη έχον χαρακτηριστικόν γινόμενον, αν δε περικλείη ύδωρ εις υγράν κατάστασιν, προς δε αν είναι εφωδιασμένην δι' οργάνου ασφαλούς λειτουργίας προς απομάκρυνσιν του εκ της συμπυκνώσεως του ατμού προερχομένου ύδατος. Εν εναντία περιπτώσει, το χαρακτηριστικόν γινόμενον των ατμοδοχείων καθορίζεται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 18 του παρόντος. 2.Προκειμένου περί της εγκαταστάσεως των ατμοδοχείων, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρ. 19 και 20 του παρόντος. (Μετά την σελ. 76,10) Σελ. 76,11 225-017 Ατμολέβητες 13.Β.ε.6 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' Γενικαί Διατάξεις Άρθρ.30.-1.Οι ποιούμενοι χρήσιν ατμολεβήτων ή ατμοδοχείων δέον να επαγρυπνώσι δια την καλήν χρήσιν και συντήρησιν αυτών. 2.Οφείλουσι δια καταλλήλων προσώπων να επιθεωρώσι τους ατμολέβητας και τα ατμοδοχεία εσωτερικώς και εξωτερικώς κατά βραχέα χρονικά διαστήματα και εκτελώσι τας ενδεικνυομένας αναγκαίας επισκευάς μετ' επιμέλειας. 3.Τα δια την επίβλεψιν της λειτουργίας, χειρισμόν και συντήρησιν των ατμολεβήτων και ατμοδοχείων χρησιμοποιούμενα πρόσωπα, δέον να κέκτηνται το προς τούτο δικαίωμα, συμφώνως προς τα ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις. Άρθρ.31.-1.Εν περιπτώσει εκρήξεως ατμολέβητος ή ατμοδοχείου, προκαλεσάσης τον θάνατον ή τραυματισμόν ατόμων, ο κάτοχος αυτού οφείλει να ειδοποιήση αμέσως την αρμοδίαν κεντρικήν και περιφερειακήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Βιομηχανίας, ως και την οικείαν Αστυνομικήν Αρχήν. Η αρμοδία περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας προβαίνει εις επιτόπιον εξέτασιν δια των τεχνιτών υπαλλήλων ελέγχου. 2.Η σχετική έκθεσις διαλαμβάνουσα την κατάστασιν του ατμολέβητος ή του ατμοδοχείου, ως και τα αίτια τα προκαλέσαντα την έκρηξιν, υποβάλλεται, εις την ως είρηται περιφερειακήν Υπηρεσίαν, ήτις διαβιβάζεται ταύτην μετά γνωμοδοτήσεως του Προϊσταμένου αυτής εις την Αστυνομικήν Αρχήν του τόπου, προς περαιτέρω διαβίβασιν εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα. 3.Εν περιπτώσει καθ' ην εκ της εκρήξεως δεν επήλθεν θάνατος ή τραυματισμός ατόμου, τότε δέον να γίνουν αι αύται ενέργειαι και εάν κατά την κρίσιν της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας συντρέχουν όροι καταλογισμού ποινικών ευθυνών, τότε η εν τη προηγουμένη παρ. 2 του παρόντος άρθρου προβλεπομένη έκθεσις διαβιβάζεται υποχρεωτικώς υπό της Αστυνομικής Αρχής προς τον αρμόδιον Εισαγγελέα, άλλως το θέμα αφίεται εις την κρίσιν των αρμοδίων καταδιωκτικών οργάνων, κατά τα γενικώς εν προκειμένω ισχύοντα. 4.Εις περίπτωσιν εκρήξεως ατμολέβητος ή ατμοδοχείου, ρητώς απαγορεύεται οιαδήποτε επισκευή των κτιρίων, ως και η μετατόπισις ή αλλοίωσις των τεμαχίων της εκραγείσης συσκευής προ της επιτοπίου εξετάσεως υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας. 5.Η οικεία Αστυνομική Αρχή δέον να παρεμποδίζη πάσαν τυχόν αντίθετον, προς τα δια του παρόντος διατασσόμενα, ενέργειαν. Σελ. 76,12 Άρθρ.32.-Οι επί του ελέγχου των λεβητοστασίων, των ατμολεβήτων εν γένει και των ατμοδοχείων, των υπαγομένων εις τας διατάξεις του παρόντος αρμόδιοι τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Βιομηχανίας, κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των τούτων ασκούσιν αστυνόμευσιν εις τα πλαίσια του τομέως της διοικητικής ταύτης αρμοδιότητός των. Άρθρ.33.-Δια τους κανονισμούς και την εποπτείαν του ελέγχου των ατμολεβήτων ως και την έκδοσιν των εν άρθρ. 2 του παρόντος Β.Δ./τος ειδικών αδειών, αρμοδία Υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνσις ΣΤ' Τμήμα 1 ον, της Γενικής Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας, δια δε τον τεχνικόν έλεγχον των ατμολεβητών και την έκδοσιν των πιστοποιητικών υδραυλικής δοκιμασίας και παραλαβής, αι κατά τόπους οικείαι περιφερειακαί Υπηρεσίαι Μηχανολογίας ή Ηλεκτρισμού και Μηχανολογίας του αυτού Υπουργείου. Άρθρ.34.-1.Από της ισχύος του παρόντος καταργείται το από 20 Νοεμ. 1911 Β.Δ/μα "περί ατμολεβήτων". 2.Προκειμένου περί ατμολεβήτων και ατμοδοχείων νομίμως εγκατεστημένων ή λειτουργούντων πρό της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Β.Δ/τος, εφαρμόζονται αι προϊσχύουσαι διατάξεις αι αφορώσαι την κατασκευήν και εγκατάστασιν τούτων, εφ' όσον δεν είναι αυστηρότεραι των διατάξεων του παρόντος. 3.Η εγκατάστασις, η λειτουργία και ο τεχνικός έλεγχος των ατμολεβήτων υπόκεινται γενικώς και εις τας κειμένας διατάξεις περί εγκαταστάσεως, λειτουργίας και τεχνικού ελέγχου των βιομηχανικών εργοστασίων, βιοτεχνικών εργαστηρίων και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 4.Πάσα δια την εφαρμογήν του παρόντος Β.Δ/τος αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας εκδιδομένης κατόπιν γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου και δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς του παρόντος Β.Δ/τος άρχεται 6 μήνας από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εις τον αυτόν επί της Βιομηχανίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β.Δ/τος. 13.Β.ε.6 Ατμολέβητες Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές 13.Β.ζ.1-1α Άρθρ.4.-1.Επανάληψις της δοκιμασίας ατμολέβητος απαιτείται: α)Όταν μεταχειρισμένος ατμολέβης πρόκειται να χρησιμοποιηθή εκ νέου, εγκαθιστάμενος εις άλλην θέσιν. β)Όταν υπέστη αξίαν λόγου επισκευήν. γ)Όταν πρόκειται να τεθή εκ νέου εις λειτουργίαν μετά παρατεταμένην αργίαν πλέον του έτους. 2.Εις εκάστην των περιπτώσεων τούτων ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλη εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Βιομηχανίας: α)Αίτησιν μετά του σχετικού παραβόλου και ν’ αναφέρη τους λόγους, δι’ ους αιτείται την επανάληψιν της δοκιμασίας. β)Τα εν άρθρ. 3 του παρόντος υπό στοιχ. α΄ και β΄ δικαιολογητικά, εφ’ όσον δεν έχουσιν υποβληθή τοιαύτα προηγουμένως, ή εφ’ όσον ο ατμολέβης υπέστη εν τω μεταξύ σοβαράν ή αξίαν λόγου επισκευήν ή μετασκευήν. γ)Έκθεσιν επί της καταστάσεως του ατμολέβητος από απόψεως φθορών, υπογεγραμμένην υπό διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού. 3.Εάν δια την δοκιμασίαν του ατμολέβητος ήθελε κριθή αναγκαίον ν’ αποσυντεθή η τοιχοποιΐα η περιβάλλουσα αυτόν ή ν’ αφαιρεθή το περίβλημα τούτου, αι εργασίαι αύται δέον να εκτελεσθώσιν άνευ αντιρρήσεως υπό του ποιούντος χρήσιν τούτου και δαπάναις αυτού. 4.Εν ουδεμιά περιπτώσει το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δοκιμασιών παντός ατμολέβητος δύναται να υπερβαίνη τα 8 έτη. 5.Ένα μήνα τουλάχιστον προ της εκπνοής της οκταετίας ταύτης, ο ποιούμενος χρήσιν του ατμολέβητος, δέον να αιτήση εγγράφως παρά της αρμοδίας Υπηρεσίας Ελέγχου την επανάληψιν της δοκιμασίας. 6.Επανάληψις της δοκιμασίας απαιτείται ωσαύτως οσάκις ένεκα διαφόρων λόγων, η αρμοδία Υπηρεσία Ελέγχου αμφιβάλλει δια την αντοχήν του ατμολέβητος. Πλάξ ταυτότητος και πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιμασίας και παραλαβής Άρθρ.5.-1.Μετά την επιτυχή δοκιμασίαν καινουργούς ατμολέβητος σφραγίζονται υπό της Υπηρεσίας Ελέγχου οι ήλοι στερεώσεως της πλακός ταυτότητος αυτού και χορηγείται εις τον αιτούντα το σχετικόν πιστοποιητικόν. 2.Η εν λόγω πλάξ ταυτότητος δέον να τοποθετήται εις εμφανές σημείον επί του ατμολέβητος και ν’ αναγράφη: α)Το όνομα του κατασκευαστού. β)Τον τόπον, το έτος και τον αύξοντα αριθμόν κατασκευής, εγκαταστάσεως ή επανεγκαταστάσεώς του. γ)Την μεγίστην επιτρεπομένην πίεσιν λειτουργίας. δ)Την πίεσιν υδραυλικής δοκιμασίας. ε)Την ημερομηνίαν της υδραυλικής δοκιμασίας και ς)Τον αριθμόν του σχετικού πιστοποιητικού. 3.Προ της ενάρξεως της κανονικής λειτουργίας του ατμολέβητος δέον ούτος να εφοδιάζηται δια πιστοποιητικού παραλαβής εκδιδομένου υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, κατόπιν ελέγχου των στοιχείων του ατμολέβητος και δη των οργάνων ασφαλείας τούτου και της κανονικής ρυθμίσεως αυτού, εν δοκιμαστική λειτουργία. 4.Κατ’ αποφάσεως της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας δια την χορήγησιν των πιστοποιητικών υδραυλικής δοκιμασίας και παραλαβής ατμολέβητος, δύναται εντός 3μήνου προθεσμίας από της εκδόσεως ταύτης, να ασκηθή ένστασις υπό παντός έχοντος έννομον συμφέρον, ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας, αποφαινομένου κατόπιν γνώμης του παρ’ αυτώ Τεχνικού Συμβουλίου. 5.Ο τύπος των πιστοποιητικών υδραυλικής δοκιμασίας και παραλαβής ατμολεβήτων και ατμοδοχείων, εγκρίνεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, κατόπιν γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου. Προθερμαντήρες και Υπερθερμαντήρες Άρθρ.6.-Οι προθερμαντήρες ύδατος υπό πίεσιν και οι υπερθερμαντήρες ατμού, θεωρούνται ως ατμολέβητες ή μέρη ατμολεβήτων και υπόκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος Β.Δ/τος. Ασφαλιστικαί δικλείδες Άρθρ.7.-1.Έκαστος ατμολέβης δέον να είναι εφωδιασμένος με μίαν τουλάχιστον ασφαλούς λειτουργίας ασφαλιστικήν δικλείδα. Οι κινητοί ατμολέβητες, δέον να είναι εφωδιασμένοι με δύο τουλάχιστον τοιαύτας. Αι ασφαλιστικαί δικλείδες, δέον να είναι ευκόλως επιθεωρήσιμοι και κατά τοιούτον τρόπον διατεταγμένοι, ώστε να επιτρέπουν τον ευχερή εξαερισμόν του ατμολέβητος. Από απόψεως κατασκευής, δέον να είναι τοιουτοτρόπως διαμορφωμέναι, ώστε να είναι δυνατή η περιστροφή τούτων επί της έδρας των. Δικλείδες με αντίβαρον δύνανται να κατασκευάζωνται μέχρι τοιούτου μεγέθους, ώστε η επ’ αυτών ασκουμένη υπό του ατμού δύναμις να μη υπερβαίνη τα 600 χιλ/μα. Το αντίβαρον δέον να αποτελήται εξ ενός μόνον τεμαχίου και να ασφαλίζηται επί του μοχλού, ώστε να μη είναι δυνατή η μετακίνησίς του. Εις τας ασφαλιστικάς δικλείδας δι’ ελατηρίων, δέον όπως η ασκουμένη δια των ελατηρίων δύναμις εξασφαλίζηται δια προσθέτου διατάξεως μη επιτρεπούσης την αυξομείωσιν αυτής. (Μετά την σελ. 76,04(α) Σελ. 76,05 225-011 Ατμολέβητες 13.Β.ε.6 2.Αι ασφαλιστικαί δικλείδες κατασκευάζονται εις μέγεθος επιτρέπον υπό την πίεσιν λειτουργίας του ατμολέβητος την έξοδον της συνολικώς δυναμένης να παραχθή καθ’απάσας τας περιπτώσεις της λειτουργίας ποσότητος ατμού, χωρίς η αναπτυχθησομένη υπερπίεσις να υπερβή την πίεσιν λειτουργίας κατά πλέον του ενός δεκάτου αυτής. Εφ’ όσον δεν επαρκεί προς τούτο μία ασφαλιστική δικλείς, δέον να προβλέπωνται περισσότεραι. Εάν η φόρτισις γίνεται δι’ ελατηρίου, τότε δέον να υπάρχη διάταξις επιτρέπουσα ευχερώς την διαπίστωσιν της ακωλύτου λειτουργίας αυτών υπό πίεσιν και άνευ πιέσεως. 3.Δέον να ληφθώσι τα αναγκαία μέτρα όπως εκ της εκροής του ατμού ή του θερμού ύδατος, μη δύναται να επέλθη δυστύχημα. 4.Όταν οι ατμολέβητες διαφόρου πιέσεως λειτουργίας επικοινωνούν δι’ ατμαγωγού, τότε ούτος, δέον να φέρη μίαν ή περισσοτέρας ασφαλιστικάς δικλείδας ικανάς όπως εμποδίζουν την αύξησιν της πιέσεως εν τω ατμολέβητι τω έχοντι την μικροτέραν πίεσιν λειτουργίας πλέον του ενός δεκάτου αυτής. Άρθρ.8.-1.Όταν οι προθερμαντήρες ύδατος τροφοδοτήσεως είναι εφωδιασμένοι δι’ οργάνων κρατήσεως παρακωλυόντων την συγκοινωνίαν αυτών μετά του ατμολέβητος, δέον ούτοι να φέρωσιν ασφαλιστικήν δικλείδα κεκανονισμένην συμφώνως προς την πίεσιν λειτουργίας αυτών και επαρκή όπως καθ’ απάσας τας περιστάσεις περιορίζηται αυτομάτως η αύξησις της εν αυτοίς πιέσεως κατά τα εν τω προηγουμένω άρθρω καθοριζόμενα. 2.Τα αυτά ισχύουσι και δια τους υπερθερμαντήρας ατμού, εφ’ όσον ούτοι είναι διατεταγμένοι εις τρόπον ώστε να μη αποκλείηται η αύξησις της εν αυτοίς πιέσεως υπέρ την κανονικήν τοιαύτην. Μανόμετρον Άρθρ.9.-1.Έκαστος ατμολέβης δέον να φέρη μανόμετρον εν καλή καταστάσει και ασφαλούς λειτουργίας συγκοινωνούν μέσω διακόπτου δια βραχέος καταλλήλου σωλήνος μετά του ατμοθαλάμου, τοποθετουμένου δε εις θέσιν ώστε να είναι ευκόλως ορατόν υπό του θερμαστού και βαθμολογημένον ούτως ώστε να δεικνύη εις ατμοσφαίρας (χιλιόγραμμα ανά τετραγωνικόν εκατοστόμετρον) την πραγματικήν πίεσιν του ατμού εν τω ατμολέβητι. Σελ. 76,06 225-012 2.Το μανόμετρον τούτον δέον να έχη επαρκή βαθμολογίαν δια την ένδειξιν της κατά την δοκιμασίαν ασκουμένης πιέσεως, ήτις δέον να συμφωνή μετά της ενδείξεως του μανομέτρου ελέγχου και να φέρη διάταξιν επιτρέπουσαν την εξυδάτωσιν τούτου. 3.Επί της κλίμακος του μανομέτρου ενδεικνύεται δι’ ερυθράς καταφανούς γραμμής το όριον όπερ η πραγματική πίεσις δεν πρέπει να υπερβαίνη. 4.Ο ατμολέβης φέρει σωλήνα απολήγοντα εις κυκλικόν ενωτικόν πλάτισμα διαμέτρου εξωτερικώς 4 εκατοστών του μέτρου και πάχους 5 χιλιοστών, διατεταγμένον δια την προσαρμογήν του επισήμου μανομέτρου ελέγχου. Βαλβίς συγκρατήσεως