Tenor Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 0, € nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem [DATE] zu zahlen. Die Kosten des Rechtsstreits und des selbstständigen Beweisverfahrens [REF] Landgericht Duisburg hat die Beklagte zu tragen. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. T a t b e s t a n d Mit notariellem Vertrag vom [DATE] erwarb der Kläger von der Beklagten den mit einer von ihr als Bauträger neu errichteten Doppelhaushälfte bebauten Grundbesitz A in E. Er nimmt die Beklagte auf Zahlung eines Vorschusses für Mängelbeseitigungsarbeiten an der Fassade seiner Doppelhaushälfte in Anspruch. Die Riemchenbekleidung der Fassade ist unmittelbar auf der Außendämmung der Außenwände aufgebracht. Dabei wurden die Riemchen nicht im sogenannten „Buttering-Floating-Verfahren“ verlegt, einem kombinierten Verfahren nach DIN 0 0-0 Nr. 0, sondern in ein aufgekämmtes Kleberbett gesetzt. Dies hält der Kläger für mangelhaft. Er beruft sich insoweit auf das in dem von ihm gegen die Beklagte geführten selbstständigen Beweisverfahren [REF] Landgericht Duisburg eingeholten Gutachten des Sachverständigen E0 vom [DATE] und dessen Ergänzung vom [DATE] . Gleiches gilt für die von ihm für notwendig befundene Art der Sanierung durch Abnahme und Neuaufbringen der Riemchen sowie die geschätzten Gesamtkosten von 0, €, die der Kläger mit Anwaltsschreiben vom [DATE] zur Zahlung bis zum [DATE] gegenüber dem Beklagten mahnte . Der Kläger forderte die Beklagte mit Anwaltsschreiben vom [DATE] zur Mängelbeseitigung auf, die von der Beklagten mit Anwaltsschriftsatz vom [DATE] abgelehnt wurde. Sie vertritt die Auffassung, dass die Nichtanwendung des Buttering-Floating-Verfahrens nicht als Mangel angesehen werden könne, weil es sich nicht um eine anerkannte Regel der Technik handele und ein anderes Verfahren gleichwertig sein könne. Die Schäden könnten im Übrigen auch auf Schwächen des Fugenmörtels zurückzuführen sein. Hilfsweise macht die Beklagte geltend, dass die angesetzten Kosten nicht erforderlich seien, weil gemäß dem Untersuchungsbericht des von ihr beauftragten Q E0 X vom [DATE] auch durch eine kostengünstigere Imprägnierung gegebenenfalls mit einer Nachbesserung des Fugenmörtels eine Mangelbeseitigung herbeigeführt werden könne. Letztlich meint die Beklagte, dass der Vorschussanspruch ausgeschlossen sei, weil der Kläger mit seinem Schreiben vom [DATE] Schadensersatz verlangt habe. Der Kläger hat gemäß [REF] einen Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung eines Vorschusses in Höhe von 0, € wegen mangelhafter Anbringung der Riemchen. Die Anbringung der Riemchen ist unabhängig von der Frage einer insoweit stillschweigend getroffen Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne von [REF] jedenfalls deshalb mangelhaft im Sinne von [REF] , weil es nicht die Beschaffenheit aufweist, die Kläger nach der Art des Werkes erwarten konnte. Der Mangel im vorgenannte Sinn besteht insbesondere darin, dass die Riemchen nicht im sogenannten „Buttering-Floating-Verfahren“ angebracht wurden. Zunächst versteht sich grundsätzlich von selbst, dass der Besteller eines Werkes die in der entsprechenden Zulassung vorgesehene Verarbeitungsweise erwarten kann, soweit nicht etwas anderes konkret vereinbart wurde. Darüber hinaus liegen jedoch wegen der Art der Verarbeitung auch technische Mängel mit Risiken für den Bestand der Fassade vor. Nach den überzeugenden Gutachten des Sachverständigen E0 werden die Riemchen bei Anwendung des kombinierten „Buttering-Floating-Verfahrens“ im Sinne von Nr. 0 der DIN 0 0-0 vollflächig mit dem Untergrund verklebt, so dass keine nennenswerten Hohlräume im Kleberbett verbleiben. Nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z [DATE] 0 des E0 sei für die Riemchenbekleidung von Fassaden dieses kombinierte Verfahren anzuwenden, was hier nicht geschehen sei. Zudem sei die Kämmung entgegen Nr. 0 der DIN 0 0-0 senkrecht und nicht unter einem Winkel von 0 0 Grad erfolgt, was in der Regel dazu führe, dass Riemchen häufiger abrutschten. Auch seien die Riemchen rückseitig nicht gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung mit einem ca. 0 mm dicken Verlegemörtelauftrag versehen worden, was aufgrund der blanken Stellen an der Fiesenrückseite ersichtlich sei. Eine Karstensche Prüfung, bei der ein abgewinkeltes Glasröhrchen mit einer Kittmasse auf der Fassade aufgeklebt und anschließend mit Wasser befüllt werde, habe ergeben, dass vom Röhrchen Wasser in die Fassade eindrang, in kurzer Zeit den Kleber der Riemchen vollständig durchdrungen habe und bis auf die Dämmplatten des Bauteils gelangt sei. Die mineralischen Fugen der Riemchenfassade seien hochgradig durchlässig für Schlagregen. Aufgrund der hierdurch ermöglichten verstärkten Feuchteaufnahme insbesondere durch Auffüllen der wegen der nicht satt in Verlegemörtel eingebetteten Riemchen entstandenen Hohlräume mit Wasser bestehe die Gefahr, dass es mittelfristig im Zusammenhang mit Frosteinwirkungen zu Ablösungen bzw. Absprengungen von Riemchen komme. Es sei auch bereits zu Rissbildungen und diversen Fugenausbrüchen gekommen. Riemchen ließen sich ohne nennenswerten Aufwand von dem Dämmplatten-Untergrund abnehmen. Darüber hinaus durchdrängten die deutlich unterhalb der Oberkante Erdreich bzw. Oberkante Pflasterflächen angesetzten Dübel der Dämmplatten die außenseitig auf den Kelleraußenwänden aufgebrachte Abdichtungsschicht, so dass über die Bohrlöcher Feuchtigkeit von außen in den Beton der Kelleraußenwände eindringen könne und wegen des verbliebenen Restquerschnitts der Wand in diesem Bereich eine dauerhafte Abdichtungsfunktion des Betons nicht mehr gewährleistet sei. Zur Mängelbeseitigung seien die Riemchen abzunehmen und neu aufzubringen. Im Sockelbereich müssten die durch Verdübelung verursachten Beschädigungen an der Abdichtungsebene durch Entfernen der Dübel und eine flächige Bearbeitung der Abdichtungsebene beseitigt werden, um die Abdichtung sodann instandzusetzen und Dämmplatten nebst Riemchen erneut anzubringen. Dieses Gutachten ist überzeugend. Ob mit der Mängelbeseitigung eine dauerhafte Maßnahme gegen die Wirkung von Schlagregen erreicht werden kann, ist nicht streitentscheidend, denn es werden jedenfalls die durch die nicht fachgerechte Verlegung verursachten Gefahren beseitigt. Die von der Beklagten für sich ins Feld geführte Stellungnahme des Q E0 X0 vom [DATE] gibt keine Veranlassung zu einer abweichenden Beurteilung. Zum einen stellt Q E0 X0 darin ebenfalls fest, dass der Schwachpunkt des Systems die durch eine relativ hohe Wasseraufnahme im Fugenbereich ermöglichte Feuchteunterwanderung des Riemchenbelags mit der Gefahr für Frostschädigungen darstelle. Soweit er allerdings meint, dass dies angesichts des nicht wasserabweisend gewählten Fugenmörtels unabhängig davon gelte, wie die Riemchen mit dem Untergrund verklebt seien, steht dem die überzeugende Stellungnahme des Sachverständigen E0 entgegen, denn gerade die durch die nicht fachgerechte Verlegung entstandenen Hohlräume erhöhen die Gefahr von Frostschäden. Ob ein weiterer Mangel darin gesehen werden kann, dass kein wasserabweisender Fugenmörtel genutzt wurde, kann offen bleiben. Der Kläger muss sich nicht gemäß dem Vorschlag des Q E0 X0 darauf verweisen lassen, eine wasserabweisende hydrophobierende Imprägnierung aufzubringen. Zum einen würde der Mangel der nicht fachgerechten Verlegung und der unzureichenden Haftung hierdurch nicht beseitigt. Zum anderen kann nach der auch insoweit überzeugenden Stellungnahme des Sachverständige E0 nicht festgestellt werden, dass hierdurch dauerhaft die vorgenannten möglichen Frostschäden verhindert werden und deshalb kein berechtigtes Interesse an der Neuanbringung der Riemchen besteht. Hydrophobierende Maßnahmen unterliegen danach nämlich einer zeitlichen Degeneration, die zwischen 0 und 0 Jahren schwankte, in der sie wiederholt werden müssten. Da kein allgemeingültiges Regelwerk darüber existiere, wie derartige Imprägnierungen auszuführen seien, hänge die Wirkungsdauer entscheidend von der Erfahrung und en Fähigkeiten des ausführenden Unternehmers ab mit den damit einhergehenden Versagensrisiken. Zudem sei die Funktionstüchtigkeit einer Imprägnierung schon dann nicht mehr voll gegeben, wenn etwa durch Sonneneinfall auch nur geringste Risse von 0 bis 0 mm in der Fassade entstünden. Auf ein solches Risiko muss der Kläger sich nicht einlassen. Der Sachverständige schätzt die Gesamtkosten gemäß näherer überzeugender Darstellung in seinen Gutachten, auf die Bezug genommen wird, auf insgesamt [DATE] , €. Aufgrund der vorgenannten Erwägungen kann keine Rede davon sein, dass der Mängelbeseitigungsaufwand unverhältnismäßig wäre.