Tenor Die Klage ist hinsichtlich des Antrags zu 0 dem Grunde nach gerechtfertigt. Es wird festgestellt, dass der Beklagte zu 0 und der Beklagte zu 0 als Gesamtschuldner dazu verpflichtet sind, der Klägerin sämtliche weiteren Schäden zu erstatten, die der Klägerin aufgrund der fehlerhaften Planung und Errichtung des Bauvorhabens U Gebäude x Pstraße 0-0, 0 F, entstanden sind oder noch entstehen werden. Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil vorbehalten. Die Klägerin ist ein mittelständisches Unternehmen der pharmazeutischen Industrie, welche sich mit der Entwicklung, Herstellung und Verpackung von Pharmaprodukten befasst. Im Jahr [DATE] entschied sich die Klägerin dazu, am Firmensitz in F einen Anbau „U“ zu errichten. Die entsprechende Baugenehmigung wurde am [DATE] vom Kreis X erteilt. Es war unter anderem vorgesehen, das Kellergeschoss des neu errichteten U zur Lagerung pharmazeutischer Produkte, zur Aufstellung betriebspharmatechnischer Produktionsanlagen und als Personalumkleideräume zu nutzen. Im Hinblick auf diese Baumaßnahmen schlossen die Parteien am [DATE] einen schriftlichen Architektenvertrag. Die Beklagten wurden mit der Erbringung sämtlicher Architektenleistungen gemäß § 0 HOAI beauftragt. Wegen der Einzelheiten wird auf den Architektenvertrag, Anl. K0, Bezug genommen. Vor Durchführung der Bauplanung wurde ein Baugrundgutachten vom Streitverkündeten zu 0) eingeholt. Wegen des Inhalts des Gutachtens wird auf die Anlage 0 der Beiakte xx OH xx/xx Bezug genommen. In dem Gutachten hieß es unter anderem, der „geschätzte und auf der sicheren Seite liegende maximale Grundwasserstand“ liege bei 0 m ü. NN. „Die Gründungsebene wird bei ca. 0 m ü. NN angenommen, so dass der Ansatz eines Wasserdrucks bei den statischen Berechnungen entfällt. […] Gemäß ATV-Regelwerk, A 0, kann das Regenwasser auf dem Grundstück nicht versickert werden.“ Die Durchlässigkeit der Kalkmergel und Kalktongesteine sei geringer als gemäß ATV Regelwerk, A 0, gefordert. Es sei mit dem Lastfall „Erdfeuchte“ zu rechnen. Nach Errichtung des Gebäudes verlangte die Streitverkündete zu 0 am [DATE] die Abnahme der Rohbauarbeiten. Mit Schreiben vom [DATE] erklärte die Klägerin im Einvernehmen mit den Beklagten die Verweigerung der Rohbauabnahme wegen wesentlicher Mängel. Das aus Beton errichtete Kellergeschoss war undicht. Es kam zu Wassereintritten durch Seitenwände, Fugen und durch die betonierte Bodenplatte, wodurch sich großflächige Wasserlachen im Kellergeschoss bildeten. Die Klägerin behauptet, die Planung der Beklagten sei im Hinblick auf das errichtete Kellergeschoss fehlerhaft. Insbesondere seien die Beklagten fehlerhaft nicht vom anzunehmenden Lastfall drückendes Wasser ausgegangen. Die Beseitigung der auf der fehlerhaften Planung beruhenden Undichtigkeiten des Kellers ziehe Kosten in Höhe von mindestens 0 € nach sich. Wegen der Einzelheiten des Klägervortrags zur Mängelbeseitigung wird auf das Privatgutachten R, Blatt 0-0 in der Akte, Bezug genommen. die Beklagten zu verurteilen, als Gesamtschuldner an die Klägerin 0 € nebst 0 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem [DATE] zu zahlen sowie festzustellen, dass der Beklagte zu 0 und der Beklagte zu 0 als Gesamtschuldner dazu verpflichtet sind, der Klägerin sämtliche weiteren Schäden zu erstatten, die der Klägerin aufgrund der fehlerhaften Planung und Errichtung des Bauvorhabens U Gebäude x Pstraße 0-0, 0 F, entstanden sind oder noch entstehen werden. Die Beklagten sind der Ansicht, die Klägerin gehe fehlsam von der Rechtsauffassung des Sachverständigen aus, wonach der Architekt die klaren Ergebnisse eines hinzugezogenen Sonderfachmanns kraft eigener Erkenntnis besser überprüfen müsse, als der Sonderfachmann dies vorgelegt habe. Mit dem Gutachten von Dr. L sei die Grundlage für eine Planung gegeben gewesen, die frei von einer weißen Wanne oder sonstigen notwendigen Abdichtungsmaßnahmen erfolgen konnte. Die Beklagten hätten weit über den Bodengutachter erforderliche weitere Vorsorgemaßnahmen eingeplant, insbesondere eine weiße Wanne ausdrücklich ausgeschrieben. Die Beklagten behaupten, auch dem Statiker sei mitgeteilt worden, dass dieser mit einer weißen Wanne rechnen solle. Zudem sei während der gesamten Bauzeit die Baugrube knochentrocken gewesen, es sei keinerlei Grund-oder Schichtenwasser festgestellt worden. Gestautes Wasser nach einem Unwetter sei schnell versickert gewesen. Die Streitverkündete zu 0 habe die für die weiße Wanne notwendigen Fugenbleche auch vor Ort eingebaut, was durch die Beklagten auf der Baustelle gründlichst kontrolliert worden sei. Wesentliche Ursache für die Undichtigkeit sei, dass die Fugenbleche beim Betonieren eingenickt seien. Hierfür seien die Beklagten jedoch nicht verantwortlich. Die Undichtigkeit beruhe zudem darauf, dass die Kellerwände unstreitig nach Absprache der Streitverkündeten zu 0 und der Klägerin anstatt mit den vorgesehenen Schaltafeln unter Verwendung von Fertigbetonplatten errichtet wurden. Bei Kenntnisnahme hiervon habe der Beklagte zu 0 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine neue Statik gerechnet werden müsse. Herr B habe daraufhin erklärt, er übernehme die Haftung für Dichtigkeit. Schließlich berufen sich die Beklagten auf eine Aufrechnungserklärung und ein Zurückbehaltungsrecht. Wegen der Einzelheiten wird auf die Ausführungen der Beklagten im Schriftsatz vom [DATE] , Bl. 0 f. der Akte, Bezug genommen. Die Beklagten haben der B xunternehmung GmbH und der xgesellschaft X GmbH den Streit verkündet , welche dem Rechtsstreit auf Seiten der Klägerin beigetreten sind . Die Beklagten haben zudem dem Bodengutachter Dr. L den Streit verkündet . Dieser ist auf Seiten der Beklagten dem Rechtstreit beigetreten . Es ist ein selbständiges Beweisverfahren durchgeführt worden. Wegen der Ergebnisse wird auf die Beiakte, Az. [REF] , welche beigezogen und Gegenstand der mündlichen Verhandlungen war, Bezug genommen. Es wurde zudem der Sachverständige C zur Erläuterung seines Gutachtens vernommen. Wegen der Ergebnisse der mündlichen Anhörung wird Bezug genommen auf das Sitzungsprotokoll vom [DATE] , Bl. 0 ff. der Akte. Die Klage ist hinsichtlich des Antrags zu 0 dem Grunde nach gerechtfertigt. Der Klägerin steht gegen die Beklagten ein Anspruch auf Schadensersatz gemäß [REF] zu. Der Architekt schuldet grundsätzlich eine Planung, die unter Erforschung der konkreten Boden und Wasserverhältnisse durch ein im Leistungsverzeichnis detailliert, vollständig und nicht auslegungsbedürftig zu beschreibendes, in sich schlüssiges Abdichtungskonzept eine funktionstaugliche Abdichtung der unterirdischen Teile des Baukörpers gegen Grundwasser, Erdfeuchtigkeit und Oberflächenwasser gewährleistet . Dabei darf er nur eine Konstruktion bzw. ein System vorsehen, bei dem er völlig sicher sein kann, dass es den zu stellenden Anforderungen genügt; immer ist der sicherste Weg zu wählen, insbesondere bei der wasserdichten Erstellung des Kellergeschosses . Diesen Anforderungen genügte die Planung der Beklagten objektiv nicht. Dem Sachverständigen C wurden von Seiten der insoweit sekundär darlegungspflichtigen Beklagten keine Unterlagen vorgelegt, aus denen sich ein schlüssiges Abdichtungskonzept ergeben hätte. Angesichts der enormen Bedeutung des Abdichtungskonzeptes für die Erstellung eines vertragsgemäßen Werkes, insbesondere eines dichten Kellers, ist mit dem Sachverständigen eine schriftliche Formulierung des Abdichtungskonzepts zu fordern, auf dessen Grundlage die weitere Planung aufbauen kann und die Zusammenarbeit mit den weiteren am Bau Beteiligten abgestimmt und fortgeführt werden kann. Die Planung muss den nach der Sachlage notwendigen Schutz gegen drückendes Wasser unter Berücksichtigung der gegebenen Grundwasserstände vorsehen und zu einer fachlich richtigen, vollständigen und dauerhaften Abdichtung führen . Es steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass der Planung der Lastfall drückendes Wasser hätte zugrunde gelegt werden müssen. Dies ergibt sich aus den überzeugenden Feststellungen des Sachverständigen G. Dieser hat nachvollziehbar ausgeführt, dass sich aufgrund des nicht oder nur sehr wenig wasserdurchlässigen Bodens niederschlagsbedingt Sickerwasser im Arbeitsraum des Gebäudes aufstaut, was drückendes Wasser zur Folge hat. Ein Abdichtungskonzept, welches bei Zugrundelegung dieses Lastfalls zu einer dauerhaften, fachlich richtigen und vollständigen Abdichtung des Gebäudes hätte führen können, lag wie dargelegt nicht vor. Dementsprechend dringt Wasser in den Keller ein. Diesen Mangel haben die Beklagten auch zu vertreten. Denn auch wenn, wie hier, der Bauherr zur Beurteilung der Wasser und Bodenverhältnisse einen Sonderfachmann heranzieht, entbindet dies den Architekten nicht von der eigenen Verantwortlichkeit . Er ist insbesondere für Mängel des Gutachtens des Sonderfachmanns dann mitverantwortlich, wenn er Mängel des Gutachtens nicht beanstandet, die für ihn nach den von ihm als Architekten zu erwartenden Kenntnissen zu erkennen waren. Dies war nach den auch insoweit überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen C der Fall. Dieser hat ausgeführt, dass es sich bei der Tatsache, dass sich bei den vom Bodengutachter L festgestellten Bodenverhältnissen von nämlich schlechter bzw. kaum vorhandener Versickerungsfähigkeit im Arbeitsraum Grundwasser einstellen kann, um Grundwissen eines Architekten handelt. Denn dies stelle was ohne Weiteres nachvollziehbar ist ein häufiges Problem dar. Die Beklagten hätten daher, so wie vom Sachverständigen C ausgeführt, das Gutachten L hinterfragen müssen. Da sie dies nicht getan haben, sind sie für Mängel des Gutachtens mitverantwortlich. Eine so genannte weiße Wanne, welche zur Abdichtung des Kellers geeignet gewesen wäre, wurde aufgrund der fehlerhaften Planung der Beklagten nicht errichtet. Die Beklagten, welche allumfassend auch mit der Bauleitung beauftragt waren, sind dieser Überwachungspflicht nicht nachgekommen. Insoweit besteht schon ein Beweis des ersten Anscheins. Für den schlüssigen Vortrag eines Schadensersatzanspruchs gegen den bauaufsichtsführenden Architekten genügt es, wenn die sichtbaren Symptome der Baumängel beschrieben werden, auf die sich die Bauaufsicht des Architekten erstreckte. Dem ist die Klägerin durch Einführung des Beweissicherungsgutachtens gerecht geworden. Für eine entsprechende Pflichtverletzung der Architekten sprach danach der erste Anschein . In einem solchen Fall braucht der Bauherr nicht anzugeben, inwieweit es der Architekt im Einzelnen an der erforderlichen Überwachung hat fehlen lassen. Vielmehr ist es Sache des Architekten, den Beweis des ersten Anscheins dadurch auszuräumen, dass er seinerseits darlegt, was er an Überwachungstätigkeit verrichtet hat. Die Behauptung der Beklagten, der Beklagte zu 0) sei täglich mehrfach auf der Baustelle gewesen und habe die Fugenbänder noch vor der Zubetonierung kontrolliert und auf die Notwendigkeit der Vorsicht beim Betonieren hingewiesen, reicht hierfür nicht aus. Der Architekt hätte zumindest stichprobenartig auch den Betoniervorgang selbst überwachen können und damit kontrollieren müssen, ob seine Anweisungen vorsichtig zu arbeiten auch eingehalten werden. Er hätte zudem prüfen können und müssen, ob die Schalung sauber ist. Dies, da an Abdichtungsmaßnahmen höchste Anforderungen zu stellen sind und dies umso mehr im konkreten Fall bei der geplanten Nutzung des Kellers unter anderem als Medikamentenlager. Gleiches gilt im Hinblick auf die Kommunikation mit dem Statiker. Auch hier ist mit dem Sachverständigen C zu fordern, dass die Beklagten, selbst wenn sie bereits einmal dem Statiker mitgeteilt hätten, dass dieser eine weiße Wanne rechnen solle, angesichts der Bedeutung des Bauvorhabens und der speziellen Frage einer ausreichenden Bewehrung noch einmal hätten nachfragen müssen, ob tatsächlich eine Berechnung für den Lastfall drückendes Wasser vorgenommen wurde. Da aufgrund der mangelhaften Planung der Beklagten ein dichter Keller nicht errichtet wurde, haben die Beklagten die zur Abdichtung des Kellers erforderlichen Kosten zu tragen. Daran ändert auch die Ausführungsänderung durch die Baugesellschaft B nichts. Nach den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen C wäre auch bei der Verwendung von Fertigbauteilen ohne weiteres die Herstellung einer weißen Wanne möglich. Die Beklagten haben es jedoch versäumt eine solche zu planen. Eine unterstellte Erklärung des Herrn B, er übernehme die Haftung für die Dichtigkeit, hat keine Auswirkungen auf die Haftung der Beklagten im Verhältnis zur Klägerin. Die Voraussetzungen eines entsprechenden Anspruchsverzichts durch die Klägerin im Hinblick auf die Beklagten sind nicht dargelegt. Die Klägerin muss sich auch kein Mitverschulden des streitverkündeten Bodengutachters anrechnen lassen. Die Voraussetzungen der einzig in Betracht kommenden Zurechnungsnorm [REF] liegen nicht vor. Der Bodengutachter ist kein Erfüllungsgehilfe der Klägerin im Verhältnis zu den Beklagten. Vielmehr ist es grundsätzlich Aufgabe der Beklagten als Architekten die Bodengrundverhältnisse zu erforschen und nicht Aufgabe der Klägerin als Bauherrin. Damit ist der Bodengutachter mangels entsprechender Pflicht der Klägerin gegenüber den Beklagten auch nicht als dessen Erfüllungsgehilfe anzusehen. Dementsprechend sind die vom Bauherrn eingeschalteten Sonderfachleute nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich nicht als deren Erfüllungsgehilfen anzusehen . Umstände, aufgrund derer der vorliegende Einzelfall anders zu bewerten wäre, wurden nicht dargelegt. Das Gericht hat hinsichtlich des Antrags zu 0) nur ein Grundurteil gemäß [REF] erlassen, da die Höhe der geforderten Mängelbeseitigungskosten erst nach Einholung eines weiteren Sachverständigengutachtens bestimmt werden kann. Hinsichtlich des Antrags zu 0) hat das Gericht ein Teilurteil gemäß [REF] erlassen. Der gemäß [REF] zulässige Feststellungsantrag war begründet, da weitere Schadensfolgen und höhere Kosten als die mit dem Antrag zu 0) geltend gemachten Kosten nicht auszuschließen sind.