<p>Zehnder ComfoAir Q600 - Sistema de ventilación <br>El decenio ComfoAir Q crea una nueva generación de dispositivos de ventilación que son aún más eficientes, más silenciosos y más inteligentes. A través de una variedad de innovaciones, se pueden lograr los mejores valores acústicos, una recuperación de calor aún mayor y un consumo energético especialmente bajo. Zehnder ComfoAir Q permite el máximo confort para un clima interior óptimo con la máxima eficiencia energética. </p><p>Datos técnicos: <br>Intercambiador de calor: plástico. <br>Ventiladores: EC DC radial aspirador. <br>Filtro: G4, aire exterior: G4. <br>Conector de condensación: DN 32. <br>Conexiones de canales de aire: 4 x DN180 hacia arriba. <br>Alimentación: 230 V, 50 Hz. <br>Límite de uso: 7 – 40 °C en la zona de colocación. <br><br>Potencia sonora (mín./máx.). <br>Canalizado: 43,0 dB (A) / 60,0 dB (A). <br>Entrada de aire: 54,0 dB (A) / 75,0 dB (A). <br>Grado de suministro de calor: hasta 92%. <br>Volumen de corriente máx. : 600 m³/h a 200 Pa externo. <br>Volumen de corriente mín. : 60 m³/h a 15 Pa externo. <br>Consumo de energía: máx. 345 W. <br>Eficiencia eléctrica: 0,26 Wh/m³ a 420 m³/h. <br><br>Dimensiones: <br>Altura (con boquilla): 850 mm. <br>Ancho (con boquilla): 725 mm. <br>Profundidad: 570 mm. <br>Tipo: dispositivo de ventilación ZE ComfoAir Q600 ST con pantalla integrada. <br>Fabricante: Zehnder Comfosystems. <br>Número de artículo: 471502013. </p>