<b>Parámetros Tecnicos</b><br>Gases de detección: Gas natural (metano),gas licuado de petróleo (propano, butano), gas artificial (alcanos, olefinas,aromáticos)<br>Sensor: Sensor de gas semiconductor<br>Concentración de alarma: 3%LEL ~ 20%LEL<br>Tiempo de calentamiento: 3 minutos<br>Voltaje de trabajo: AC100V ~ AC240V<br>Frecuencia: 50/60Hz<br>Potencia nominal: <2W<br>Volumen de alarma: ≥85dB<br>Material: ABS<br>Ambiente de trabajo: -10°C ~ 50°C<br>Humedad de trabajo: <97%RH<br>Temperatura de almacenamiento: -25°C ~ 55°C<br>Dimensión del Producto: 69*72*121mm<p><b>Modo de Alarma</b><br>Los números 1-9 y A solo se pueden mostraren la pantalla del dispositivo. Cuando se detecta una fuga de gas, la alarmamostrará los diferentes estados de alarma:<br>(1) Cuando aparece el número 1-2 en lapantalla, el indicador verde de POWER siempre se enciende y la alarma no suena;<p>(2) Cuando aparece el número 3-5 en lapantalla, los indicadores de STATE y ALARM parpadean en rojo al mismo tiempo,la frecuencia de parpadeo es más lenta y el sonido “Di ... Di ...” moderado, yel indicador verde de POWER siempre se enciende;<p>(3) Cuando la pantalla muestra el número6-9, los indicadores de STATE y ALARM parpadean en rojo simultáneamente, lafrecuencia de parpadeo es más rápida y se emite el sonido “DiDiDi.. DiDiDi ..”y el indicador verde de POWER siempre se enciende;<p>(4) Cuando se detecta que la concentraciónde fuga de gas es alta, se mostrará una letra A en la pantalla que excede elnúmero 9. Luego, el indicador de ESTADO parpadeará en rojo y la frecuencia deparpadeo es la más alta, el detector hará una presión extrema sonido alarmante,el indicador ALARMA no se iluminará y el indicador verde POWER se mantendráencendido. El dispositivo no se detendrá hasta que la concentración de gasinflamable caiga al 2% LEL, y el número en la pantalla volverá al dígito"0" si no se detecta el gas inflamable correspondiente.