<p>Zehnder CW-S 420 - Silenciador <br>Silenciador rectangular de diseño compacto con fondo de aislamiento especial altamente eficiente y baja pérdida de presión. El silenciador se puede utilizar individualmente o en combinación con todas las piezas del sistema ComfoWell. La conexión hermética con todas las piezas de desmontaje se realiza a través de una conexión de pliegue con regleta de bornes. Para la limpieza y la revisión, el elemento de aislamiento acústico se puede quitar. El montaje en pared o techo se realiza mediante un ángulo de montaje de altura regulable. Accesorios de montaje incluidos. </p><p>Incluye soportes y accesorios de fijación. </p><p>Datos técnicos: </p><p>Amortiguación de inserción (ruido rosa). <br>3,0 dB: 63 Hz. <br>4,6 dB: 125 Hz. <br>6,4 dB: 250 Hz. <br>10,6 dB: 500 Hz. <br>8,1 dB: 1000 Hz. <br>14,4 dB: 2000 Hz. <br>7,8 dB: 4000 Hz. <br>6,7 dB: 8000 Hz. <br>Total: 9,1 dB (A). <br>Carcasa: chapa de acero, galvanizado. <br>Elemento de insonorización: espuma especial con revestimiento higiénico. <br>Longitud: 500 mm. <br>Profundidad: 420 mm. <br>Altura: 230 mm. </p>