Características Oasys Plus Sistema de Doble Cámara Sistema de Cristal Limpio Sistema de Modulación Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos Compatible con Kit Wifi Programable Potencia máx: 16,4kw Potencia máx-mín: 15-6kw Potencia al aire mín-máx: 2,9-1,5kw Potencia cedida al agua: 12,1-4,5kw Rendimiento: 92-96% Consumo máx-mín: 3,3-1,2kg/h Potencia eléctrica: 150-300W Volumen calefactable: 375m3 Capacidad del depósito: 21kg Interior Metálico Quemador en fundición Autonomía mín-máx: 6,4-17,5h Peso: 131kg Diámetro salida de humos: 80mm Diámetro aspiración de aire : 40mm Presión de trabajo: 1,5bar Presión máxima de trabajo: 2,4bar Mando a distancia o centralita Vaso de expansión cerrado: 8 l Temperatura máx. servicio: 40/80 Válvula de vaciado Bomba circuladora Nº de elementos radiador: 82 Suelo radiante: 120 m2 Sistema seguridad: S2: Termostato de seguridad pellet, termostato de seguridad agua, depresímetro o micro-switch, presostato o transductor de presión y válvula seguridad 3 bar Accesorios compatibles no incluidos: VAL-02/VAL-04/CRONO-01/PE-130 PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO