<b>Parámetros técnicos</b><br>Gases de detección: gas natural (metano), gas licuado de petróleo (propano, butano), gas artificial (alcanos, olefinas, aromáticos)<br>Sensor: sensor de gas semiconductor<br>Concentración de alarma: ≥3% LEL<br>Tiempo de calentamiento: 3 minutos.<br>Voltaje de trabajo: AC110V ~ AC240V<br>Energía clasificada: ≤3W<br>Volumen de alarma: ≥100dB<br>Material: ABS<br>Ambiente de trabajo: 0℃～50℃<br>Humedad de trabajo: ≤93% RH<br>Modo de alarma: alarma de sonido y luz<br>Indicación de alarma: rojo intermitente<br>Indicación de fallo: luz amarilla encendida<br>Tamaño del producto: 115*70*40mm<p><b>Modo de calentamiento</b><br>El dispositivo entrará en el modo de calentamiento automáticamente después de que se encienda. El tiempo de calentamiento es de 180 segundos. No realice ninguna otra operación en el dispositivo durante el tiempo de calentamiento. <p><b>Modo de detección</b><br>En este punto, se puede probar la alarma: presione la tecla TEST para probar el producto. Durante el modo de prueba, la alarma sonará "Di Di Di ...", el indicador rojo de ALARM parpadea y la luz verde de POWER está siempre encendida.<p><b>Modo de alarma</b><br>Cuando se detecte una fuga de gas inflamable y la concentración de gas alcance o supere el umbral de alarma del 3% LEL (menos del 3% LEL no se activará), la alarma sonará "Di Di Di ..." y el indicador rojo de ALARMA parpadeará y el indicador POWER verde está encendido.<p><b>¿Cómo Instalarlo?</b><br>El gas natural consiste en gas metano más ligero que el aire. Por lo tanto, para el gas natural, el detector debe ubicarse a 30 centímetros por debajo del techo, a 1.5 metros del radio de la fuente de gas.<br>El GLP consiste en una mezcla de propano y butano, que es más pesada que el aire. Por lo tanto, para el gas licuado de petróleo y el gas artificial, el detector debe instalarse a 30 cm del piso, a 1.5 metros del radio de la fuente de gas.