Oasys Plus Sistema de Nivel de Carga Sistema de Modulación Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos Compatible con Kit Wifi Programable Potencia máx: 23kw Potencia al agua máx-mín: 20-5kw Rendimiento (EN-303-5): 87 % Rendimiento (EN-14785): 92 % Consumo mín-máx.: 1,2-4,8 kg/h Consumo eléctrico: 150-450W Volumen calefactable:500 m3 Capacidad del depósito: 60 Interior Metálico Autonomía mín-máx: 12,5-50h Peso: 255kg Diámetro salida de humos: 100mm Diámetro aspiración de aire: 60mm Presión de trabajo: 1,5bar Presión máxima de trabajo: 3bar Vaso de expansión cerrado: 6 l Temperatura máx. servicio.: 40/80°C Válvula de vaciado Bomba circuladora Tolva Hermética Suelo radiante: 200 m2 Nº de elementos radiador: 143 Programador semanal Encendido automático Gestión Calefacción/ACS Sistema seguridad: S2. Termostato seguridad pellet, Termostato seguridad agua, Depresímetro, Válvula seguridad 3 bar, Transductor de presión Accesorios compatibles no incluidos: VAL-02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130/KIT-WIFI DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA: Giro 360º de la base del quemador y cepillado. Nuevo sistema patentado de intercambio térmico Sensor del nivel de carga del pellet Quemador de fundición Pintada en pintura anticalórica negra y revestimiento en epoxi Cámara aislada térmicamente Incluye prugador automático Grafic LCD Touch en color de 3.5” para programación y gestión de la caldera.