Boca de Incendio Equipada de 25 mm (B.I.E.) Completa, homologada y certificada según UNE-EN-671.1 para su instalación final en obra. Dotada de: Manguera semirrígida de 25mm (1″) de diámetro con 20 metros de longitud Racorada con machones de 1″ rosca macho a ambos extremos, Válvula de esfera de 25 mm (1″) Manómetro 0-16 Bar Lanza variomatic de 3 efectos de 25 mm Devanadera abatible metálica pintada en rojo con brazo extensible para manguera Armario metálico (chapa de 1,5 mm de grosor) pintado en rojo RAL-3000, Puerta con bisagra integrada semiciega con visor de metacrilato central y cierre de resbalón con tirador de PVC con precinto de seguridad, pintada en blanco. Especificaciones del armario: Medidas del armario: 62 alto x 22 profundo x 62 ancho en cm. Entrada de tubería por los 4 costados del armario (incluye pre-taladros en el armario). Armario preparado para empotrar (rejilla lateral de ventilación). Manguera homologada y certificada. Incluye adhesivo exterior identificativo de BIE. Equipo completo para su instalación final en obra