Uponor Wirsbo - Accionamiento térmico (230 V, tipo 2) <br />Número de fabricante: 1044175. <br /><br />Los accionamientos térmicos ofrecidos aquí tienen un indicador de elevación, son resistentes a las salpicaduras y están equipados con un cable de conexión. <br />Este accionamiento térmico se utiliza exclusivamente para controlar las válvulas de retorno en distribuidores Uponor, Upoterm, Wirsbo, Straub y RBM. <br /><br /><br />Datos técnicos: <br />Función: cerrado sin corriente. <br />Conexión: IG M30 x 1,5. <br />Con indicador de elevación y cable de conexión 0,75 mm² x 1,0 m. <br />Ámbito de uso: regulación individual de 230 V distribuidor/válvulas individuales. <br />Máx. Consumo de energía: 0,2 A. <br />Potencia: 2 W. <br />Tipo de protección: IP 54 (DIN EN 60529). <br />Tensión nominal: 230 V CA o CC. <br />Color: azul transparente.