Нужно переписать раздел 1.4 с учетом следующей информации и общего контекста работы: 

С целью разделения на конструкциях кабелей разных классов напряжения и назначения кабелям в проекте присваивают группу раскладки. Она определяется исходя из следующих требований, указанных в общих указаниях к выполнению работ по кабельному хозяйству для каждого проекта АЭС. В проекте Курской АЭС-2 приняты следующие группы раскладки:
Группа 1.	Силовые кабели выше 1000 В;
Группа 2.	Силовые кабели до 1000 В постоянного и переменного тока сечением жил более 16 мм2, а также кабели питания оборудования АСУ ТП 24 В постоянного тока сечением жил более 16 мм2;
Группа 3.	Силовые и контрольные кабели более 60 В и до 1000В сечением жил 16 мм2 и менее, а также кабели питания 24 В постоянного тока сечением жил 16 мм2 и менее:
1)	кабели питания силовой нагрузки 380 В и 220 В переменного тока, а также 220 В и 110 В постоянного тока;
2)	кабели арматуры, регуляторов и другого оборудования 380 В и 220В переменного тока;
3)	комбинированные кабели питания/ управления арматурой 380 В переменного тока/ 24-48 В постоянного тока;
4)	кабели управления 220 В, постоянного тока;
5)	кабели питания оборудования АСУ ТП 24 В, 110 В и 220 В постоянного тока и 220 В переменного тока;
6)	кабели питания оборудования РЗ и СКУ ЭЧ 220 В постоянного тока;
7)	кабели питания технических средств СКУ ПЗ 220 В переменного тока, 0,3 А;
8)	кабели управления приводами СУЗ (электромагниты приводов ОР) от разъемов БЭР на шахте реактора в ГО до гермопроходок и далее от гермопроходок до шкафов промежуточных клеммников в помещении СГИУ.
Группа 4.	Не используется (резерв);
Группа 5.	Контрольные кабели 60 В и менее:
1)	кабели систем связи;
2)	кабели КИП:
а)	кабели от первичных преобразователей с выходом 4…20 мА, 0(2)…10 В, термопар, термометров сопротивления, дискретных преобразователей до шкафов автоматизации;
б)	цепи питания датчиков от 24 В до 48 В.
3)	кабели РК:
а)	кабели между блоками/устройствами детектирования, блоками обработки и передачи данных, контролирующих пунктов ввода/выводов дискретных сигналов по RS-485;
б)	оптоволоконные кабели от контролирующих пунктов ввода/выводов дискретных сигналов по каналам стандарта Ethernet 100Base-FX до шлюзов (шкафов) СВБУ/СВСУ;
в)	кабели 24 В и 48 В.
4)	кабели СКУ ПЗ:
а)	кабели пожарной сигнализации 24 В постоянного тока, 0,3 А;
б)	кабели экранированные контроля и управления от 0 В до 60 В постоянного тока, 1 А.
5)	кабели РЗ и СКУ ЭЧ (неэкранированные и экранированные);
6)	контрольные кабели АСУ ТП:
а)	кабели 24 В и 48 В постоянного тока с током от 1 мА до 120 мА;
б)	кабели цифровой передачи данных (RS-485, Ethernet и др.).
7)	оптоволоконные кабели;
8)	контрольные кабели СУЗ и СКУД (не вошедшие в группу 6) и контрольные кабели от датчиков положения приводов ОР-ДПШ в помещение СГИУ.
Группа 6.	Контрольные кабели спецсистем (СУЗ, СКУД) и др.:
1)	кабели от блоков детектирования в ГО до стоек УНО (АКНП) вне ГО со слаботочными сигналами 5х10-11…10-3А;
2)	кабели радиационного контроля от блока детектирования в ГО до блока обработки и передачи информации вне ГО со слаботочными сигналами;
3)	кабели от датчиков прямого заряда (ДПЗ) в ГО до стоек ПТК-З (СВРК) вне ГО;
4)	кабели контрольные от разъемов на шахте реактора БЭР (датчики положения приводов ОР - ДПШ) в ГО до помещения СГИУ вне ГО;
5)	кабели подсистем контролей течи первого и второго контуров, СТД ГЦНА, СКВ и СОСП (СКУД);
6)	контрольные кабели аппаратуры индикатора уровня теплоносителя в корпусе реактора.
Требования, предъявляемые к монтажу кабелей различных групп раскладки:
1.	Кабели группы 1 прокладываются на отдельных от всех других групп кабелей конструкциях (в трубах, консолях, лотках, коробах) пучками из трех фаз с расстоянием между соседними кабелями не менее двукратного диаметра одной фазы. При прокладке в трубах все три фазы одного кабеля должны прокладываться пучком из трех фаз в одной трубе; 
2.	Кабели группы 2 прокладываются однорядно с расстоянием между соседними кабелями не менее диаметра кабеля. Кабели группы 2 допускается размещать однорядно без промежутка между ними при учёте в проекте снижения длительно допустимого тока кабелей. При прокладке в трубах кабели прокладывать одиночно или пучками диаметром не более 2/3 диаметра трубы, но не более 100 мм при условии выполнения расстояния между кабелями не менее диаметра кабеля; 
3.	Кабели группы 3 прокладываются на консолях, лотках и в трубах в пучках диаметром не более 100 мм или многослойно в коробах. При прокладке в трубах кабели прокладывать пучками диаметром не более 2/3 диаметра трубы, но не более 100 мм. 
4.	Кабели подгрупп 1-6 группы 5 не имеют особых требований к прокладке и прокладываются на консолях, лотках и в трубах в пучках диаметром не более 100 мм или многослойно в коробах отдельно от кабелей групп 1-3. Небронированные оптоволоконные кабели прокладываются в гофрированных ПВХ рукавах. При прокладке в трубах кабели прокладывать пучками диаметром не более 2/3 диаметра трубы, но не более 100 мм. 
5.	Кабели подгруппы 8 группы 5 прокладываются отдельно от кабелей групп 1-3 на консолях и лотках в пучках диаметром не более 100 мм при расстоянии более 0,5 м до кабелей групп 1-3, на максимально возможном удалении от них и многослойно в металлических закрытых коробах или трубах из магнитных сортов стали без разрывов по всей трассе при расстоянии до кабелей групп 1-3 менее 0,5 м. При прокладке в трубах кабели прокладывать пучками диаметром не более 2/3 диаметра трубы, но не более 100 мм. 
6.	Кабели группы 6 требуют специальных средств защиты по условиям электромагнитной совместимости; прокладываются многослойно или в пучках в отдельных металлических закрытых коробах или трубах из магнитных сортов стали без разрывов по всей трассе на расстоянии не менее 1 м от кабелей групп 1-3 и других кабелей с током более 0,5 А. Для кабелей подгрупп 1-3 группы 6 должны выполняться самостоятельные кабельные трассы. Кабели подгрупп 1-2 группы 6 допускают совместную прокладку в одном коробе. В помещении КЭ СУЗ кабели КЭ СУЗ могут прокладываться ближе 1 м от кабелей групп 1-3. Все участки труб и коробов по кабельной трассе должны иметь между собой надежный электрический контакт путем соединения отдельных труб или коробов с помощью медного провода. Края труб и коробов не должны иметь острых кромок, которые могли бы повредить поверхности кабеля. Края труб и коробов закрываются манжетами. При прокладке в трубах кабели прокладывать пучками диаметром не более 2/3 диаметра трубы, но не более 100 мм.