Опираясь на информацию из текста ниже напиши раздел 2.2 Анализ существующих процессов проектирования кабельных систем. Структуру повествования данного раздела можно изменить по твоему усмотрению. Если считаешь, что пропущена какая-либо значимая для данного раздела информация - дай знать об этом 

Для трассировки, раскладки кабелей и формирования электронных версий РД по КЖ необходимо было подготовить различную информацию об объектах кабельного хозяйства АЭС и загрузить ее в базу данных надлежащим образом. Кабели по территории АЭС проходят по кабельным сооружениям (кабельным тоннелям, каналам, эстакадам, галереям), внутри которых выполняются кабельные трассы, которые представляют собой кабельные металлоконструкции (консоли, лотки, короба, опорные конструкции). Исключением является локальное подключение к оборудованию. Таким образом, необходимо занести эти кабельные трассы в базу данных, учитывая следующие параметры: координаты начала и конца трассы, тип, ширину и высоту кабельной металлоконструкции, соединения с другими трассами, возможность выхода с трассы не в конечных точках (требуется в основном для трасс, исполняемых в трубах), принадлежность к каналу безопасности, количество, тип и ширина полок. Эта информация содержится в комплектах РД по расстановке кабельных металлоконструкций (КМК), разрабатываемой смежными конструкторскими подразделениями, с которым производится наиболее тесное взаимодействие. Обычно один комплект включает в себя документацию по одному зданию или его части на одной отметке (этаже). В комплект входят план кабельных трасс, экспликация проемов и проходок, а также чертежи кабельных металлоконструкций. Для выполнения кабельной трассировки и раскладки кроме информации о трассах требуется информация о подключаемом оборудовании. Информация о его габаритных размерах и расположении содержится в компоновочных чертежах электрооборудования, пример которых приведен на рисунке 3. Данную РД также разрабатывают конструкторские подразделения. Так как компоновки чаще всего представляют собой поэтажные планы, то по ним можно понять, в каком именно помещении находится оборудование. Для успешного выполнения кабельной раскладки база данных должна содержать информацию применяемой в проекте кабельно-проводниковой продукции (кабелях). Такой информацией является:
•	Заводской тип кабеля;
•	Техническая характеристика;
•	Количество и сечение жил кабеля;
•	Массогабаритные характеристики: диаметр, погонный вес;
•	Пожарные характеристики: объем горючей массы, удельная теплота сгорания;
•	Категория по нераспространению горения;
•	Технические условия;
•	Класс безопасности. 
Финальной частью данных, необходимых для разработки кабельных журналов, является задание на раскладку. Оно поступает от отдела-разработчика журнала. Задание содержит в себе основную информацию о кабелях в КЖ: 
•	Код KKS кабеля (проектное обозначение)
•	Номер кабеля в КЖ
•	Класс безопасности
•	Группа раскладки
•	Тип кабеля
•	ТУ на кабель
•	Сечение кабеля
•	Код KKS оборудования-источника
•	Код KKS оборудования-приемника
Задание на журналы силовых кабелей чаще всего формируется на основе схем электропитания оборудования. Задание на журналы контрольных кабелей зависит от их принадлежности к определенной системе и формируется на основе РД по схемам подключений кабелей к оборудованию или рабочей конструкторской документации завода-изготовителя оборудования. 
С целью разделения на конструкциях кабелей разных классов напряжения и назначения кабелям в проекте присваивают группу раскладки. Она определяется исходя из следующих требований, указанных в общих указаниях к выполнению работ по кабельному хозяйству для каждого проекта АЭС. В проекте Курской АЭС-2 приняты следующие группы раскладки: (описание групп раскладки из «общих указаний к кабельному хозяйству») Исходя из вышеописанных групп раскладки к кабелю применяются следующие требования по монтажу: (описание требований к монтажу кабелей из «общих указаний к кабельному хозяйству»)