Poniżej przedstawiam listę prac wchodzących w skład robót z branży elektrycznej, zgodnie z analizą dostarczonego dokumentu "PT Projekt Techniczny-uzupełnienie.pdf":

Remont i modernizacja instalacji elektrycznej:

Wymiana instalacji elektrycznej w hali reaktora biologicznego.

Remont instalacji elektrycznej umożliwiający podłączenie nowych i modernizowanych urządzeń.

Zasilanie istniejących urządzeń technologicznych.

Wymiana instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych i oświetlenia terenu.

Demontaż instalacji elektrycznych.

Montaż nowej instalacji elektrycznej.

Demontaż opraw świetlikowych.

Montaż nowych opraw oświetleniowych LED.

Stosowanie osprzętu instalacyjnego hermetycznego (IP44).

Wymiana słupów oraz opraw oświetlenia terenu z zasilaniem kablowym na nowe, o parametrach nie gorszych niż istniejące, z wykorzystaniem istniejących lokalizacji słupów i tras kablowych.

Wykonanie podejść do urządzeń oddalonych od ściany przy użyciu konstrukcji z korytek kablowych z pokrywami (Baks lub RVS) w posadzce, w przypadku urządzeń instalowanych w miejscach oddalonych od ściany i nisko nad posadzką.

Wykonanie instalacji jako natynkowej, układanie przewodów w korytkach kablowych lub listwach kablowych (pojedyncze).

Wykorzystanie istniejących konstrukcji mocowania kabli, z wymianą zdegradowanych odcinków na nowe.

Podłączanie wszystkich urządzeń zasilanych z regulatorów za pomocą wtyków systemowych.

Ścisłe przestrzeganie instrukcji montażu urządzeń i istniejących schematów technologicznych i elektrycznych instalacji oczyszczalni przy łączeniu urządzeń do regulatorów.

Zasilanie i rozdział energii elektrycznej:

Projektowane instalacje elektryczne są instalacjami zalicznikowymi, a rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej odbywa się poza terenem oczyszczalni (w stacji transformatorowej).

Projektowane szafy zasilająco-sterownicze urządzeń technologicznych oczyszczalni (przepompownia ścieków, bioblok 600, prasa z higienizacją, wiata z sitopiaskownikiem) będą zasilane z rozdzielnic RN, RR w budynku oczyszczalni liniami kablowymi YKY 5x10mm2, YKY 5x16mm2.

Układanie kabli na głębokości 0,7 m na podsypce z piasku o grubości 0,1 m, linią falistą, z opaskami z oznaczeniem linii co 10 m.

Przykrycie kabli warstwą piasku o grubości 0,1 m, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 0,15 m, a potem folią niebieską i zasypanie rodzimym gruntem.

Przy skrzyżowaniu z podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu kable należy układać: kabli NN z kablami NN, zachowując odległość 0,25 m między nimi, a dolny kabel dodatkowo układać w rurze ochronnej DVK(SRS)-75 na długości 1,5 m; z rurociągiem wodnym, ściekowym, kabel NN nad nimi w odległości 0,8 m przy średnicy rurociągu do 250 mm i 1,5 m przy średnicy rurociągu większej niż 250 mm, lub kabel układać w rurze DVK(SRS)-75, zachowując odległość odpowiednio 0,5 m i 0,8 m.

Wprowadzanie kabli do budynku oczyszczalni i szaf zasilająco-sterowniczych w terenie w rurach KR o 50.

Wykonanie wszystkich prac zgodnie z PN-76/E-05125 i N-SEP-E-004.

Zakładanie opasek identyfikacyjnych na kable, zawierających typ kabla, relację linii kablowej, nazwę użytkownika i rok ułożenia.

Zgłoszenie kabla do odbioru przez użytkownika i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem.

Układanie nowych przewodów kabelkowych z rozdzielni oczyszczalni do poszczególnych grup pomp i sterowników po trasach istniejących (ilość żył i przekroje jak istniejące).

Zabudowanie aparatów modułowych w wymienionych na nowe rozdzielniach (parametry jak istniejących zabezpieczeń).


Nowe wymienione rozdzielnie izolacyjne II klasy ochronności o IP/TK 43/8, rzędowe (wymiary dostosować do ilości nowych i wymienionych aparatów modułowych).

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego:

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 240 kW (w innym miejscu 250 kW ).


Montaż agregatu w istniejącym pomieszczeniu na agregat.

Opracowanie i uzgodnienie instrukcji współpracy agregatu z siecią energetyki zawodowej przed zamontowaniem i przekazaniem do eksploatacji.

Instalacja Fotowoltaiczna:

Budowa instalacji Fotowoltaicznej o mocy 100 kW.

Instalacja fotowoltaiczna o parametrach: długość 53,8 m, szerokość 15,1 m, moc ogniwa 500 W, ilość ogniw 200, moc zainstalowana 100 kWe.

Ochrona od porażeń:

Zastosowanie samoczynnego i szybkiego wyłączenia zasilania w układzie TN-C-S za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych oraz urządzeń ochronnych przetężeniowych (wyłączników z wyzwalaczami nadprądowymi).

Zastosowanie oddzielnego przewodu ochronnego PE w instalacjach wewnętrznych zasilanych z rozdzielni RN (nierezerwowanej) i RR (rezerwowanej).

Przewód ochronny i neutralny nie może być zabezpieczany i rozłączany.

Wyizolowanie obudowy rozdzielni TP-O/K poprzez zastosowanie obudowy II klasy ochronności.

Kolor przewodu ochronnego: żółto-zielony, neutralnego: niebieski.

Brak połączenia przewodu PE i N za wyłącznikami różnicowo-prądowymi, aby uniknąć zbędnego zadziałania wyłączników.

Wykonanie bednarką FeZn 25x4mm uzupełniających połączeń wyrównawczych, łącząc obudowy metalowe nowych i istniejących urządzeń, nowe i istniejące metalowe rurociągi oraz przewód PE w rozdzielni głównej z istniejącą siecią połączeń wyrównawczych.

Remont pomieszczeń technicznych:

W pomieszczeniach technicznych, w tym w stacji dmuchaw, przewidziano wyrycia osłony na doprowadzenie kabli do dmuchaw z szaf sterujących.

W pomieszczeniu agregatorni przewidziano umieszczenie rozdzielnicy elektrycznej.

Przeanalizuj rynek i podaj wartość ceny ile powinna kosztować powyższa usługa