# 연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20241016, 시행일자=20241016, 소관부처=과학기술정보통신부)
행정규칙번호: 2024-40
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20241016
발령번호: 2024-40
시행일자: 20241016
소관부처: 과학기술정보통신부
담당부서기관: 과학기술정보통신부(과학기술안전기반팀)
현행여부: Y

조문내용:
['   제1장 총칙', '제1조(목적) 이 지침은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제13조 및 제14조, 제15조에 따라 연구주체의 장이 실시하여야 할 연구실의 안전점검 및 정밀안전진단의 실시 내용ㆍ방법ㆍ절차 등에 관한 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.', '제2조(정의) ① 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.1. "일상점검"이라 함은 연구활동에 사용되는 기계ㆍ기구ㆍ전기ㆍ약품ㆍ병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 직접 눈으로 실시하는 점검으로서 연구활동을 시작하기 전에 매일 실시하는 조사 행위를 말한다.2. "정기점검"이라 함은 연구활동에 사용되는 기계ㆍ기구ㆍ전기ㆍ약품ㆍ병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 안전점검기기를 이용하여 연구실에 내재되어 있는 위험요인을 찾아내어 적절한 조치를 취하고자 실시하는 정기적인 조사 행위를 말한다.3. "특별안전점검"이라 함은 폭발사고ㆍ화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위험을 일으킬 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우에 실시하는 조사 행위를 말한다.4. "정밀안전진단"이라 함은 연구실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 일정 기준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사ㆍ평가를 말한다.5. "노출도평가"라 함은 연구실 유해인자의 노출로 인한 유해성을 분석하여 개선대책을 수립하기 위해 연구활동종사자 또는 연구실에 대하여 노출도 측정계획을 수립한 후 시료를 채취하여 분석ㆍ평가하는 것을 말한다.6. "실시자"라 함은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제17조에 따라 등록된 안전점검 또는 정밀안전진단 대행기관, 같은 법 시행령 별표 3 및 별표 5에 따른 안전점검 또는 정밀안전진단의 직접 실시 요건을 갖춘 연구주체의 장을 말한다.② 그 밖에 이 지침에서 정하지 않은 용어의 뜻은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다), 같은 법 시행령(이하 "영"이라 한다), 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다)에서 정하는 바에 따른다.', '제3조(자료 및 기록 유지) 연구주체의 장은 연구시설물의 설계도면, 연구실 배치도, 안전설비ㆍ유해인자의 목록, 보호구 및 연구활동종사자 배치현황 등의 자료와 안전계획에 관한 다음 각 호의 사항을 정리ㆍ유지하여야 한다.1. 안전관리계획서, 안전점검 및 정밀안전진단 결과보고서, 안전시설 보수ㆍ보완공사 관련자료2. 유해인자 취급 및 관리대장, 물질안전보건자료(MSDS). 단, MSDS는 기관 홈페이지에 링크한 경우 기록유지(게시 및 비치)한 것으로 갈음3. 보호구 목록 및 관리대장4. 기계기구ㆍ설비ㆍ장비ㆍ안전방호장치 명세서 및 이력카드', '제4조(실시 계획의 수립) 연구주체의 장은 연구실에 잠재되어 있는 위험 요인의 도출과 적절한 안전 조치를 취하기 위하여 다음 각 호를 포함한 안전점검 및 정밀안전진단 실시 계획을 수립ㆍ시행하여야 한다.1. 안전점검 및 정밀안전진단의 실시 일정 및 예산2. 안전점검 및 정밀안전진단 대상 연구실 목록3. 점검ㆍ진단의 자체실시 또는 위탁실시(대행기관) 여부4. 점검ㆍ진단의 항목, 분야별 기술인력 및 장비5. 그 밖에 안전점검 및 정밀안전진단에 필요한 사항', '제5조(실시자의 의무 등) ① 실시자는 연구실 안전점검 및 정밀안전진단을 실시할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.1. 해당 연구실 특성에 맞는 보호구 항시 착용 및 공공안전 확보ㆍ유지2. 법 제18조에 따른 성실한 점검ㆍ진단 수행3. 영 별표 3(자체점검 시), 영 별표 5(자체진단 시), 영 별표 6(위탁점검 시), 영 별표 7(위탁진단 시)에 따라 분야별 기술인력과 장비를 갖출 것4. 법 제40조에 따른 비밀 유지5. 그 밖에 연구실내의 안전관리 규정준수 등② 연구실책임자, 연구활동종사자는 원활한 점검ㆍ진단이 실시되도록 다음 각 호의 사항에 적극 협조하여야 한다.1. 연구실 개방 및 입회2. 연구실내 유해인자, 연구활동에 관한 기술적인 사항 안내3. 그 밖에 실시자가 필요로 하는 사항③ 안전점검 및 정밀안전진단에 사용하는 장비는 소요성능 및 측정의 정밀ㆍ정확도를 유지하도록 관리하여야 하며 「국가표준기본법」 및 「계량에 관한 법률」에 의하여 점검ㆍ교정을 받아야 하고 그 주기는 별표 1과 같다.', '   제2장 안전점검', '제6조(일상점검) ① 연구실책임자는 연구활동종사자가 매일(영 별표 4에 따른 저위험연구실은 매주 1회 이상) 연구활동 시작 전 일상점검을 실시하고 그 결과를 기록ㆍ유지하도록 하여야 한다. 이 때, 연구실책임자는 법 제9조제2항에 따라 연구실안전관리담당자를 지정하여 점검을 하도록 할 수 있다.② 일상점검을 실시하는 자는 사고 및 위험 가능성이 있는 사항 발견 즉시 해당 연구실책임자에게 보고하고 필요한 조치를 취하여야 한다.③ 연구실책임자는 일상점검 결과기록 및 미비사항을 매일 확인 조치하고, 지시사항을 점검일지에 기록하여야 한다. 다만, 연구실책임자가 휴가ㆍ질병 또는 출장 등의 사유로 불가피하게 연구실에 부재한 경우에는 예외로 할 수 있다.④ 일상점검 실시 내용(양식)은 별표 2와 같고 연구실 특성에 맞게 점검 항목을 추가ㆍ수정할 수 있다.', '제7조(정기점검) ① 연구주체의 장은 안전점검 장비를 이용하여 매년 1회 이상 정기적으로 소관 연구실에 대해 점검을 실시하여야 한다. 다만 영 제10조제1항제2호에 따라 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연구실의 경우에는 정기점검을 면제한다.가. 영 별표 4에 따른 저위험 연구실나. 법 제28조에 따른 안전관리 우수연구실 인증을 받은 연구실. 이 경우 정기점검 면제기한은 인증 유효기간의 만료일이 속하는 연도의 12월 31일까지로 한다.② 실시자는 연구실 내의 모든 인적ㆍ물적인 면에서 물리화학적ㆍ기능적 결함 등이 있는지 여부를 다음 각 호에 따라 점검하여야 한다.1. 영 별표 3(자체점검 시) 또는 영 별표 6(위탁점검 시)의 기술인력과 점검장비를 갖추어 점검을 실시하고 그 측정값을 점검결과에 기입한다.2. 해당 연구실의 위험요인에 적합한 보호구를 착용한 후 점검을 실시하고, 그 보호구는 사용 후 최적 상태가 유지되도록 보관하여야 한다.3. 정기점검의 실시 내용은 별표 3과 같다.③ 연구주체의 장은 연구 중단으로 연구실이 폐쇄되어 1년 이상 방치된 연구실의 경우 연구를 재개하기 전에 연구실의 기기ㆍ시설물 전반에 대해 정기점검에 준하는 점검을 해당 연구실책임자와 함께 실시하고, 점검결과에 따라 적절한 안전조치를 취한 후 연구를 재개하도록 하여야 한다.', '제8조(특별안전점검) ① 연구주체의 장은 폭발사고ㆍ화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위험을 일으킬 가능성이 있는 경우 영 별표 3(자체점검 시) 또는 영 별표6(위탁점검 시)의 분야별 기술인력과 장비를 갖추어 특별안전점검을 실시하여야 한다.② 특별안전점검은 제7조의 정기점검에 준하여 실시하여야 하며, 실시내용은 별표3과 같다.', '   제3장 정밀안전진단', '제9조(실시 대상) 영 제11조제2항에 따라 정기적으로 정밀안전진단을 실시하여야 하는 연구실은 다음 각 호와 같다.1. 연구활동에 「화학물질관리법」 제2조제7호에 따른 유해화학물질을 취급하는 연구실2. 연구활동에 「산업안전보건법」 제104조에 따른 유해인자를 취급하는 연구실3. 연구활동에 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제2조제1항제2호의 독성가스를 취급하는 연구실', '제10조(실시 방법) ① 연구주체의 장은 제9조에 따른 연구실에 대하여 2년마다 1회 이상 정기적으로 정밀안전진단을 실시하여야 한다. 정밀안전진단을 실시한 연구실에 대해서는 해당연도 정기점검을 추가로 실시하지 아니할 수 있다.② 실시자는 영 별표 5(자체진단 시) 또는 영 별표 7(위탁진단 시)의 분야별 기술인력과 진단장비를 갖추어 정밀안전진단을 실시하고, 측정ㆍ분석한 내용을 결과보고서에 기입하여야 한다.', '제11조(실시 내용) ① 정밀안전진단은 외관을 직접 눈으로 점검하거나 점검장비를 사용하여 연구실 내ㆍ외의 안전보건과 관련된 사항을 진단ㆍ평가한다.② 정밀안전진단은 다음 각 호의 사항을 포함하여 실시하여야 하며, 실시 내용은 별표 4와 같다.1. 별표 3의 정기점검 실시 내용2. 제12조에 따른 유해인자별 노출도평가의 적정성3. 제13조에 따른 유해인자별 취급 및 관리의 적정성4. 제14조에 따른 연구실 사전유해인자위험분석의 적정성', '제12조(유해인자별 노출도평가) ① 연구주체의 장은 정밀안전진단 실시 대상 연구실에 대하여 노출도평가 실시계획을 수립하여야 하며, 노출도평가 대상 연구실 선정기준은 다음과 같다.1. 연구실책임자가 법 제19조제1항에 따라 실시한 사전유해인자위험분석 결과에 근거하여 노출도평가를 요청할 경우2. 연구활동종사자(연구실책임자를 포함한다)가 연구활동을 수행하는 중에 CMR물질(발암성 물질, 생식세포 변이원성 물질, 생식독성 물질), 가스, 증기, 미스트(mist : 공기 중에 떠다니는 작은 액체방울), 흄(fume : 열이나 화학반응에 의하여 형성된 고체증기가 응축되어 생긴 미세입자), 분진, 소음, 고온 등 유해인자를 인지하여 노출도평가를 요청할 경우3. 정밀안전진단 실시 결과 노출도평가의 필요성이 전문가(실시자)에 의해 제기된 경우4. 중대 연구실사고나 질환이 발생하였거나 발생할 위험이 있다고 인정되어 과학기술정보통신부장관의 명령을 받은 경우5. 그 밖에 연구주체의 장, 연구실안전환경관리자 등에 의해 노출도평가의 필요성이 제기된 경우② 노출도평가 실시에 필요한 기술적인 사항은 국제적으로 공인된 측정방법과 「산업안전보건법」제125조(작업환경측정)제8항에 따라 고용노동부령으로 정하는 측정방법에 준하여 실시할 수 있다. 「산업안전보건법」제125조에 따라 작업환경측정을 실시한 연구실은 노출도평가를 실시한 것으로 본다.③ 노출도평가는 「산업안전보건법」시행령 제95조에 따라 작업환경측정기관의 요건이 충족된 기관 또는 동등한 요건을 충족한 기관이 측정하여야 한다. 다만, 시료채취는 노출도평가를 실시하여야 하는 기관 또는 법 제17조에 따른 대행기관에 소속된 자로서 산업위생관리산업기사 이상의 자격을 가진 자가 할 수 있다.④ 노출도평가는 연구실의 노출 특성을 고려하여 노출이 가장 심할 것으로 우려되는 연구활동 시점에 실시하여야 한다.⑤ 연구주체의 장은 노출도평가 실시 결과를 연구활동종사자에게 알려야 하며, 노출기준 초과시 감소대책 수립, 연구활동종사자 건강진단의 실시 등 적절한 조치를 하여야 한다.⑥ 제1항에 따른 노출도평가 대상 연구실 선정 및 제5항에 따른 노출기준 초과 여부를 판단할 때에는 고용노동부고시「화학물질 및 물리적 인자의 노출기준」에 준하여 실시한다.⑦ 정밀안전진단 실시자는 노출도평가의 적정 실시 여부, 노출도평가 결과 개선조치 여부 등에 대해 평가하여야 하고, 노출도평가가 추가로 필요하다고 판단되는 연구실은 연구주체의 장에게 그 필요성을 알리고 결과보고서에 기재하여야 한다.', '제13조(유해인자별 취급 및 관리) ① 연구실책임자는 해당 연구실에 보관ㆍ사용 중인 유해인자의 특성 및 취급 주의사항에 대해 연구활동종사자에게 교육을 실시하여야 하고, 그 안전에 관한 책임을 진다.② 연구활동종사자는 유해인자의 특성에 맞게 취급ㆍ관리하여야 한다.③ 연구실책임자는 정밀안전진단 실시 대상 연구실의 안전확보를 위하여 연구실의 위험기계, 시설물, 화학물질 등 유해인자에 대한 취급 및 관리대장을 작성하여야 하며, 관리대장에 포함하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.1. 물질명(장비명)2. 보관장소3. 현재 보유량4. 취급 유의사항5. 그 밖에 연구실책임자가 필요하다고 판단한 사항④ 관리대장은 유해인자의 구입, 사용, 폐기 등 변경사유가 발생한 경우 보완하여야 하며, 유해인자 취급 및 관리대장(양식)은 별표 5와 같다.⑤ 작성된 관리대장은 각 연구실에 게시 또는 비치하고, 이를 연구활동종사자에게 알려야 한다.⑥ 정밀안전진단 실시자는 유해인자의 취급ㆍ관리 및 관리대장의 적정성에 대해 평가하고, 결과보고서에 기재하여야 한다.', '제14조(연구실 사전유해인자위험분석) ① 연구실책임자는 법 제19조 및 「연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침」에 따라 연구실 사전유해인자위험분석을 실시하여 유해인자별 위험분석을 실시하고 안전계획 및 비상조치계획을 수립하여야 한다.② 정밀안전진단 실시자는 해당 연구실의 모든 연구활동(실험/실습을 포함한다) 및 유해인자에 대하여 사전유해인자위험분석을 적정하게 실시하였는지를 확인ㆍ평가하여야 한다.③ 정밀안전진단 결과보고서에 사전유해인자위험분석 결과의 유효성 여부와 후속조치 이행여부 등의 내용을 포함하여야 한다.', '   제4장 결과의 평가 및 후속조치', '제15조(실시 결과보고서) 정기점검, 특별안전점검 및 정밀안전진단결과의 보고서는 별표 6과 같이 작성하여야 하며, 연구실내 결함에 대한 증빙 및 분석 등을 명확히 하기 위하여 현장사진, 점검장비 측정값 등 근거자료를 기록하고 문제점과 개선대책을 제시하여야 한다.', '제16조(결과의 평가 및 안전조치) ① 정기점검, 특별안전점검 및 정밀안전진단을 실시한 자는 그 점검 또는 진단 결과를 종합하여 연구실 안전등급을 부여하고, 그 결과를 연구주체의 장에게 알려야 한다.② 연구실 안전등급 평가기준은 별표 7과 같다.③ 연구주체의 장은 점검 또는 진단의 실시 결과 법 제16조제2항, 제3항 및 제25조, 영 제13조에 따라 4등급 또는 5등급의 연구실 안전등급을 받거나 중대한 결함이 발견된 경우에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.1. 영 제13조의 중대한 결함이 있는 경우에는 그 결함이 있음을 인지한 날부터 7일 이내 과학기술정보통신부장관에게 보고하고 안전상의 조치를 취하여야 한다.2. 안전등급 평가결과 4등급 또는 5등급 연구실의 경우에는 사용제한ㆍ금지 또는 철거 등의 안전조치를 이행하고 과학기술정보통신부장관에게 즉시 보고하여야 한다.④ 연구주체의 장은 정기점검, 특별안전점검 및 정밀안전진단을 실시한 날로부터 3개월 이내에 그 결함사항에 대한 보수ㆍ보강 등의 필요한 조치에 착수하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 착수한 날부터 1년 이내에 이를 완료하여야 한다.⑤ 연구주체의 장은 안전점검 및 정밀안전진단 실시 결과를 지체 없이 게시판, 사보, 홈페이지 등을 통해 공표하여 연구활동종사자들에게 알려야 한다.', '제17조(서류의 보존)  일상점검, 정기점검, 특별안전점검 및 정밀안전진단 실시 결과 보고서 등은 다음 일정기간 이상 보존ㆍ관리하여야 한다. 단, 보존기간의 기산일은 보고서가 작성된 다음연도의 첫날로 한다.1. 일상점검표 : 1년2. 정기점검, 특별안전점검, 정밀안전진단 결과보고서, 노출도평가 결과보고서 : 3년', '제18조(재검토 기한) 과학기술정보통신부장관은 「행정규제기본법」 및 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


개정문

⊙과학기술정보통신부고시 제2024-40호

  연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

    2024년 10월 16일

        과학기술정보통신부장관

연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침 일부개정고시

연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항제6호 중 "별표 4"를 "별표 3"으로 한다.

제5조제1항제3호 중 "별표 4"를 "별표 3"으로 한다.

제6조제1항 전단 중 "별표3"을 "별표 4"로 한다.

제7조제1항가목 중 "별표3"을 "별표 4"로 하고, 같은 조 제2항제1호 중 "별표 4"를 "별표 3"으로 한다.

제8조제1항 중 "별표4"를 "별표 3"으로 한다.

제12조제1항제2호 중 "미스트, 흄"을 "미스트(mist : 공기 중에 떠다니는 작은 액체방울), 흄(fume : 열이나 화학반응에 의하여 형성된 고체증기가 응축되어 생긴 미세입자)"으로 한다.

제17조제1항을 제목 외의 부분으로 한다.

제18조 중 "2021년 7월 1일"을 "2025년 1월 1일"로, "매3년"을 "매 3년"으로, "6월 30일"을 "12월 31일"로 한다.

별표 2 화공안전의 점검 내용란 중 "성상별"을 "성질 및 상태별"로, 기호(*) 중 "상기"를 "위"로 한다.

별표 3 화공안전의 점검항목란 중 "성상별"을 "성질 및 상태별"로, 산업위생의 점검항목란 중 "조도수준"을 "조도(밝기) 수준"으로 한다.

          부칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.


별표

별표 0001: 정기점검, 특별안전점검, 정밀안전진단 장비의 검·교정 주기(제5조제3항 관련)

[별표 1] 

정기점검, 특별안전점검, 정밀안전진단 장비의 검ㆍ교정 주기(제5조제3항 관련)

┌────┬─────────────┬────┐

│분  야  │장  비  명                │주기(월)│

┝━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━┥

│기계안전│1) 정전기전하량 측정기    │12      │

│전기안전├─────────────┼────┤

│화공안전│2) 접지저항측정기         │12      │

│산업안전├─────────────┼────┤

│        │3) 절연저항측정기         │12      │

├────┼─────────────┼────┤

│소방안전│1) 가스누출검출기         │12      │

│가스안전├─────────────┼────┤

│        │2) 가스농도측정기         │12      │

│        ├─────────────┼────┤

│        │3) 일산화탄소농도 측정기  │12      │

├────┼─────────────┼────┤

│산업위생│1) 분진측정기             │12      │

│기타안전├─────────────┼────┤

│        │2) 산소농도측정기         │12      │

│        ├─────────────┼────┤

│        │3) 풍속계                 │12      │

│        ├─────────────┼────┤

│        │4) 조도계                 │12      │

│        ├─────────────┼────┤

│        │5) 소음측정기             │12      │

└────┴─────────────┴────┘

별표 0002: 일상점검 실시 내용(제6조제4항 관련)

[별표 2]

일상점검 실시 내용(제6조제4항 관련)

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐

│연구실 일상점검표                                                                                                     │

├───────────────────────────────────────────────────────────┤

│┌────┬┐┌───┬──────┐                                                                                │

││기 관 명│││결 재 │연구실책임자│                                                                                │

│├────┼┤│      ├──────┤                                                                                │

││연구실명│││      │            │                                                                                │

│└────┴┘└───┴──────┘                                                                                │

│┌─┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┐│

││구│점검 내용                                                                                 │점검 결과         ││

││분│                                                                                          ├──┬──┬───┤│

││  │                                                                                          │양호│불량│미해당││

│┝━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━┿━━━┥│

││일│연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태                                                       │    │    │      ││

││반├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││안│연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부                                                 │    │    │      ││

││전├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││  │안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흄후드 등) 관리 상태                 │    │    │      ││

││  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││  │사전유해인자위험분석 보고서 게시                                                          │    │    │      ││

│├─┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││기│기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부                                                │    │    │      ││

││계├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││기│위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태                                             │    │    │      ││

││구├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││  │기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태                          │    │    │      ││

│├─┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││전│사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부         │    │    │      ││

││기├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││안│접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태                           │    │    │      ││

││전├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││  │기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태                                 │    │    │      ││

││  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││  │전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부                                                │    │    │      ││

│├─┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││화│유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치                                                    │    │    │      ││

││공├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││안│화학물질의 성질 및 상태별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부                       │    │    │      ││

││전├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││  │소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함?보관용기에 경고표시 부착 여부               │    │    │      ││

││  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││  │실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개체결상태 등)        │    │    │      ││

││  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││  │발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부                        │    │    │      ││

│├─┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││소│소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태                                  │    │    │      ││

││방├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││안│비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부                                          │    │    │      ││

││전├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││  │소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부                                             │    │    │      ││

│├─┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││가│가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태                                      │    │    │      ││

││스├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││안│가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부                    │    │    │      ││

││전├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││  │가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인              │    │    │      ││

││  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││  │배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태          │    │    │      ││

││  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││  │주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부                                                   │    │    │      ││

│├─┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││생│생물체(LMO 포함) 및 조직, 세포, 혈액 등의 보관 관리상태(보관용기 상태, 보관기록 유지,     │    │    │      ││

││물│보관 장소의 생물재해(Biohazard) 표시 부착 여부 등)                                        │    │    │      ││

││안├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││전│손 소독기 등 세척시설 및 고압멸균기 등 살균 장비의 관리 상태                              │    │    │      ││

││  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││  │생물체(LMO 포함) 취급 연구시설의 관리·운영대장 기록 작성 여부                            │    │    │      ││

││  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┤│

││  │생물체 취급기구(주사기, 핀셋 등), 의료폐기물 등의 별도 폐기 여부 및 폐기용기 덮개설치 상태│    │    │      ││

│├─┴─────────────────────────────────────────────┴──┴──┴───┤│

││※ 지시(특이) 사항 :                                                                                              ││

│├─────────────────────────────────────────────────────────┤│

││* 위 내용을 성실히 점검하여 기록 함.                                                                              ││

│└─────────────────────────────────────────────────────────┘│

│점검자(연구실안전관리담당자) :              ( 서명 )                                                                  │

└───────────────────────────────────────────────────────────┘

별표 0003: 정기점검·특별안전점검 실시 내용(제7조제2항 및 제8조제2항 관련)

[별표 3]   

정기점검ㆍ특별안전점검 실시 내용(제7조제2항 및 제8조제2항 관련)

┌─────┬────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┐

│안전분야  │점 검 항 목                                             │양호│주의│불량│해당│

│          │                                                        │    │    │    │없음│

┝━━━━━┿━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━┿━━┿━━┥

│일반안전  │A │연구실 내 취침, 취사, 취식, 흡연 행위 여부          │□  │NA  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │연구실 내 건축물 훼손상태(천장파손, 누수, 창문      │□  │□  │□  │□  │

│          │  │파손 등)                                            │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │사고발생 비상대응 방안(매뉴얼, 비상연락망, 보고     │□  │□  │NA  │□  │

│          │  │체계 등) 수립 및 게시 여부                          │    │    │    │    │

│          ├─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │B │연구(실험)공간과 사무공간 분리 여부                 │□  │□  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │연구실 내 정리정돈 및 청결상태 여부                 │□  │□  │NA  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │연구실 일상점검 실시 여부                           │□  │□  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │연구실책임자 등 연구활동종사자의 안전교육 이수      │□  │□  │□  │□  │

│          │  │여부                                                │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │연구실 안전관리규정 비치 또는 게시 여부             │□  │□  │NA  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │연구실 사전유해인자위험분석 실시 및 보고서          │□  │□  │NA  │□  │

│          │  │게시 여부                                           │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │유해인자 취급 및 관리대장 작성 및 비치·게시        │□  │□  │NA  │□  │

│          │  │여부                                                │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │기타 일반안전 분야 위험 요소                        │□  │□  │□  │□  │

├─────┼─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│기계안전  │A │위험기계·기구별 적정 안전방호장치 또는 안전덮      │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │개 설치 여부                                        │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │위험기계·기구의 법적 안전검사 실시 여부            │□  │NA  │□  │□  │

│          ├─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │B │연구 기기 또는 장비 관리 여부                       │□  │□  │NA  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │기계·기구 또는 설비별 작업안전수칙(주의사항,       │□  │□  │NA  │□  │

│          │  │작동매뉴얼 등) 부착 여부                            │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │위험기계·기구 주변 울타리 설치 및 안전구획 표      │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │시 여부                                             │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │연구실 내 자동화설비 기계·기구에 대한 이중 안전    │□  │□  │NA  │□  │

│          │  │장치 마련 여부                                      │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │연구실 내 위험기계·기구에 대한 동력차단장치        │□  │□  │□  │□  │

│          │  │또는 비상정지장치 설치 여부                         │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │연구실 내 자체 제작 장비에 대한 안전관리 수         │□  │□  │NA  │□  │

│          │  │칙·표지 마련 여부                                  │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │위험기계·기구별 법적 안전인증 및 자율안전확인신고  │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │제품 사용 여부                                      │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │기타 기계안전 분야 위험 요소                        │□  │□  │□  │□  │

├─────┼─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│전기안전  │A │대용량기기(정격 소비 전력 3kW 이상)의 단독회        │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │로 구성 여부                                        │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │전기 기계·기구 등의 전기충전부 감전방지 조치(폐    │□  │□  │□  │□  │

│          │  │쇄형 외함구조, 방호망, 절연덮개 등) 여부            │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │과전류 또는 누전에 따른 재해를 방지하기 위한        │□  │□  │□  │□  │

│          │  │과전류차단장치 및 누전차단기 설치·관리 여부        │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │절연피복이 손상되거나 노후된 배선(이동전선 포       │□  │□  │□  │□  │

│          │  │함) 사용 여부                                       │    │    │    │    │

│          ├─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │B │바닥에 있는 (이동)전선 몰드처리 여부                │□  │□  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │접지형 콘센트 및 정격전류 초과 사용(문어발식        │□  │□  │NA  │□  │

│          │  │콘센트 등) 여부                                     │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │전기기계·기구의 적합한 곳(금속제 외함, 충전될      │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │우려가 있는 비충전금속체 등)에 접지 실시 여부       │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │전기기계·기구(전선, 충전부 포함)의 열화, 노후      │□  │□  │□  │□  │

│          │  │및 손상 여부                                        │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │분전반 내 각 회로별 명칭(또는 내부도면) 기재        │□  │□  │□  │□  │

│          │  │여부                                                │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │분전반 적정 관리여부(도어개폐, 적치물, 경고표       │□  │□  │□  │□  │

│          │  │지 부착 등)                                         │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │개수대 등 수분발생지역 주변 방수조치(방우형 콘센    │□  │□  │□  │□  │

│          │  │트 설치 등) 여부                                    │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │연구실 내 불필요 전열기 비치 및 사용 여부           │□  │□  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │콘센트 등 방폭을 위한 적절한 설치 또는 방폭         │□  │□  │□  │□  │

│          │  │전기설비 설치 적정성                                │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │기타 전기안전 분야 위험 요소                        │□  │□  │□  │□  │

├─────┼─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│화공안전  │A │시약병 경고표지(물질명, GHS, 주의사항, 조제일자,    │□  │□  │□  │□  │

│          │  │조제자명 등) 부착 여부                              │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │폐액용기 성질 및 상태별 분류 및 안전라벨 부         │□  │□  │□  │□  │

│          │  │착·표시 여부                                       │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │폐액 보관장소 및 용기 보관상태(관리상태, 보관       │□  │□  │□  │□  │

│          │  │량 등) 적정성                                       │    │    │    │    │

│          ├─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │B │대상 화학물질의 모든 MSDS(GHS) 게시·비치 여        │□  │□  │□  │□  │

│          │  │부                                                  │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │사고대비물질, CMR물질, 특별관리물질 파악 및         │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │관리 여부                                           │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │화학물질 보관용기(시약병 등) 성질 및 상태별         │□  │□  │□  │□  │

│          │  │분류 보관 여부                                      │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │시약선반 및 시약장의 시약 전도방지 조치 여부        │□  │□  │NA  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │시약 적정기간 보관 및 용기 파손, 부식 등 관         │□  │□  │□  │□  │

│          │  │리 여부                                             │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │휘발성, 인화성, 독성, 부식성 화학물질 등 취급       │□  │□  │□  │□  │

│          │  │화학물질의 특성에 적합한 시약장 확보 여부(전        │    │    │    │    │

│          │  │용캐비닛 사용 여부)                                 │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │유해화학물질 보관 시약장 잠금장치, 작동성능 유      │□  │□  │□  │□  │

│          │  │지 등 관리 여부                                     │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │기타 화공안전 분야 위험 요소                        │□  │□  │□  │□  │

│┌────┼─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

││유해    │B │화학물질 배관의 강도 및 두께 적절성 여부            │□  │□  │NA  │□  │

││화학    │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

││물질    │  │화학물질 밸브 등의 개폐방향을 색채 또는 기타 방     │□  │□  │NA  │□  │

││취급    │  │법으로 표시 여부                                    │    │    │    │    │

││시설    │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

││검사    │  │화학물질 제조·사용설비에 안전장치 설치여부         │□  │□  │NA  │□  │

││항목    │  │(과압방지장치 등)                                   │    │    │    │    │

││        │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

││        │  │화학물질 취급 시 해당 물질의 성질에 맞는 온도, 압   │□  │□  │NA  │□  │

││        │  │력 등 유지 여부                                     │    │    │    │    │

││        │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

││        │  │화학물질 가열·건조설비의 경우 간접가열구조 여      │□  │□  │NA  │□  │

││        │  │부(단, 직접 불을 사용하지 않는 구조, 안전한 장      │    │    │    │    │

││        │  │소설치, 화재방지설비 설치의 경우 제외)              │    │    │    │    │

││        │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

││        │  │화학물질 취급설비에 정전기 제거 유효성 여부         │□  │□  │NA  │□  │

││        │  │(접지에 의한 방법 ,상대습도 70%이상하는 방법,       │    │    │    │    │

││        │  │공기 이온화하는 방법)                               │    │    │    │    │

││        │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

││        │  │화학물질 취급시설에 피뢰침 설치 여부                │□  │□  │NA  │□  │

││        │  │(단, 취급시설 주위에 안전상 지장 없는 경우 제       │    │    │    │    │

││        │  │외)                                                 │    │    │    │    │

││        │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

││        │  │가연성 화학물질 취급시설과 화기취급시설 8m          │□  │□  │NA  │□  │

││        │  │이상 우회거리 확보 여부 (단, 안전조치를 취하        │    │    │    │    │

││        │  │고 있는 경우 제외)                                  │    │    │    │    │

││        │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

││        │  │화학물질 취급 또는 저장설비의 연결부 이상 유        │□  │□  │NA  │□  │

││        │  │무의 주기적 확인(1회/주 이상)                       │    │    │    │    │

││        │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

││        │  │소량기준 이상 화학물질을 취급하는 시설에 누         │□  │□  │NA  │□  │

││        │  │출시 감지·경보할 수 있는 설비 설치 여부            │    │    │    │    │

││        │  │(CCTV 등)                                           │    │    │    │    │

││        │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

││        │  │화학물질 취급 중 비상시 응급장비 및 개인보호        │□  │□  │NA  │□  │

││        │  │구 비치 여부                                        │    │    │    │    │

├┴────┼─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│소방안전  │A │취급물질별 적정(적응성 있는) 소화설비·소화기       │□  │□  │□  │□  │

│          │  │비치 여부 및 관리 상태(외관 및 지시압력계, 안       │    │    │    │    │

│          │  │전핀 봉인상태, 설치 위치 등)                        │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │비상 시 피난가능한 대피로(비상구, 피난동선          │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │등) 확보 여부                                       │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │유도등(유도표지) 설치·점등 및 시야 방해 여부       │□  │□  │□  │□  │

│          ├─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │B │비상대피 안내정보 제공 여부                         │□  │□  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │적합한(적응성)감지기(열, 연기) 설치 및 정기적       │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │점검 여부                                           │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │스프링클러 외형 상태 및 헤드의 살수분포구역 내      │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │방해물 설치 여부                                    │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │적정 가스소화설비  방출표시등 설치 및 관리          │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │여부                                                │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │화재발신기 외형 변형, 손상, 부식 여부               │□  │□  │NA  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │소화전 관리상태(호스 보관상태, 내·외부 장애물 적   │□  │□  │□  │□  │

│          │  │재, 위치표시 및 사용요령 표지판 부착 여부 등)       │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │기타 소방안전 분야 위험 요소                        │□  │□  │□  │□  │

├─────┼─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│가스안전  │A │용기, 배관, 조정기 및 밸브 등의 가스 누출 확        │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │인                                                  │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │적정 가스누출감지·경보장치 설치 및 관리 여부       │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │(가연성, 독성 등)                                   │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │가연성·조연성·독성 가스 혼재 보관 여부            │□  │NA  │□  │□  │

│          ├─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │B │가스용기 보관 위치 적정 여부(직사광선, 고온주       │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │변 등)                                              │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │가스용기 충전기한 경과 여부                         │□  │□  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │미사용 가스용기 보관 여부                           │□  │□  │NA  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │가스용기 고정(체인, 스트랩, 보관대 등) 여부         │□  │NA  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │가스용기 밸브 보호캡 설치 여부                      │□  │□  │NA  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │가스배관에 명칭, 압력, 흐름방향 등 기입 여부        │□  │□  │NA  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │가스배관 및 부속품 부식 여부                        │□  │NA  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │미사용 가스배관 방치 및 가스배관 말단부 막음        │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │조치 상태                                           │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │가스배관 충격방지 보호덮개 설치 여부                │□  │□  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │LPG 및 도시가스시설에 가스누출 자동차단장치         │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │설치 여부                                           │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │화염을 사용하는 가연성 가스(LPG 및 아세틸렌 등)     │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │용기 및 분기관 등에 역화방지장치 부착 여부          │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │특정고압가스 사용 시 전용 가스실린더 캐비닛 설      │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │치 여부 (특정고압가스 사용 신고 등 확인)            │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │독성가스 중화제독 장치 설치 및 작동상태 확인        │□  │NA  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │고압가스 제조 및 취급 등의 승인 또는 허가 관        │□  │□  │□  │□  │

│          │  │련 기록 유지·관리                                  │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │기타 가스안전 분야 위험 요소                        │□  │□  │□  │□  │

├─────┼─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│산업위생  │A │개인보호구 적정수량 보유·비치 및 관리 여부         │□  │□  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │후드, 국소배기장치 등 배기·환기설비의 설치 및      │□  │□  │□  │□  │

│          │  │관리(제어풍속 유지 등) 여부                         │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │화학물질(부식성, 발암성, 피부자극성, 피부흡수가     │□  │□  │□  │□  │

│          │  │가능한 물질 등) 누출에 대비한 세척장비(세안기,      │    │    │    │    │

│          │  │샤워설비) 설치·관리 여부                           │    │    │    │    │

│          ├─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │B │연구실 출입구 등에 안전보건표지 부착 여부           │□  │□  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │연구특성에 맞는 적정 조도(밝기) 수준 유지 여부      │□  │□  │NA  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │연구실 내 또는 비상 시 접근 가능한 곳에 구급약      │□  │□  │□  │□  │

│          │  │품(외상조치약, 붕대 등) 구비 여부                   │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │실험복 보관장소(또는 보관함) 설치 여부              │□  │□  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │연구자 위생을 위한 세척·소독기(비누, 소독용 알코올 │□  │□  │NA  │□  │

│          │  │등) 비치 여부                                       │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │연구실 실내 소음 및 진동에 대한 대비책 마련         │□  │□  │NA  │□  │

│          │  │여부                                                │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │노출도 평가 적정 실시 여부                          │□  │□  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │기타 산업위생 분야 위험 요소                        │□  │□  │□  │□  │

├─────┼─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│생물안전  │A │생물활성 제거를 위한 장치(고온/고압멸균기 등) 설    │□  │□  │□  │□  │

│          │  │치 및 관리 여부                                     │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │의료폐기물 전용 용기 비치·관리 및 일반폐기물       │□  │□  │□  │□  │

│          │  │과 혼재 여부                                        │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │생물체(LMO, 동물, 식물, 미생물 등) 및 조직, 세      │□  │□  │□  │□  │

│          │  │포, 혈액 등의 보관 관리상태(적정 보관용기 사        │    │    │    │    │

│          │  │용 여부, 보관용기 상태, 생물위해표시, 보관기록      │    │    │    │    │

│          │  │유지 여부 등)                                       │    │    │    │    │

│          ├─┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │B │연구실 출입문 앞에 생물안전시설 표지 부착 여        │□  │□  │□  │□  │

│          │  │부                                                  │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │연구실 내 에어로졸 발생 최소화 방안 마련 여         │□  │□  │NA  │□  │

│          │  │부                                                  │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │곤충이나 설치류에 대한 관리방안 마련 여부           │□  │□  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │생물안전작업대(BSC) 관리 여부                       │□  │□  │NA  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │동물실험구역과 일반실험구역의 분리 여부             │□  │□  │□  │□  │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │동물사육설비 설치 및 관리상태(적정 케이지 사        │□  │□  │□  │□  │

│          │  │용 여부 및 배기덕트 관리 상태 등)                   │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │고위험 생물체(LMO 및 병원균 등) 보관장소 잠금       │□  │NA  │□  │□  │

│          │  │장치 여부                                           │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │병원체 누출 등 생물 사고에 대한 상황별 SOP          │□  │□  │NA  │□  │

│          │  │마련 및 바이오스필키트(Biological spill kit) 비치   │    │    │    │    │

│          │  │여부                                                │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │생물체(LMO 등) 취급 연구시설의 설치·운영 신고      │□  │□  │□  │□  │

│          │  │또는 허가 관련 기록 유지·관리 여부                 │    │    │    │    │

│          │  ├──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┤

│          │  │기타 생물안전 분야 위험 요소                        │□  │□  │□  │□  │

└─────┴─┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┘

별표 0004: 정밀안전진단 실시 내용(제11조제2항 관련)

[별표 4] 

정밀안전진단 실시 내용(제11조제2항 관련)

┌────────┬──────────────────────────────┬────┐

│구 분           │진 단 항 목                                                 │비고    │

┝━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━┥

│분야별 안전     │1. 일반안전                                                 │정기    │

│                │2. 기계안전                                                 │점검에  │

│                │3. 전기안전                                                 │준함    │

│                │4. 화공안전                                                 │        │

│                │5. 소방안전                                                 │        │

│                │6. 가스안전                                                 │        │

│                │7. 산업위생                                                 │        │

│                │8. 생물안전                                                 │        │

├────────┼──────────────────────────────┼────┤

│유해인자별      │1. 노출도평가 연구실 선정 사유                              │        │

│노출도평가의    │2. 화학물질 노출기준의 초과여부                             │        │

│적정성          │3. 노출기준 초과시 개선대책 수립 및 시행여부                │        │

│                │4. 노출도평가 관련 서류 보존 여부                           │        │

│                │5. 노출도평가가 추가로 필요한 연구실                        │        │

│                │6. 기타 노출도평가에 관한 사항                              │        │

├────────┼──────────────────────────────┼────┤

│유해인자별      │1. 취급 및 관리대장 작성 여부                               │        │

│취급 및 관리의  │2. 관리대장의 연구실 내 비치 및 교육 여부                   │        │

│적정성          │3. 기타 취급 및 관리에 대한 사항                            │        │

├────────┼──────────────────────────────┼────┤

│연구실          │1. 연구실안전현황, 유해인자 위험분석 작성 및 유효성 여부    │        │

│사전유해인자위  │2. 연구개발활동안전분석(R&DSA, 2018.1.1.부터 시행) 작성여부 │        │

│험분석의 적정성 │3. 사전유해인자위험분석 보고서 비치 및 관리대장 관리 여부   │        │

│                │4. 기타 사전유해인자위험분석 관련 사항                      │        │

└────────┴──────────────────────────────┴────┘

별표 0005: 유해인자 취급 및 관리대장(제13조제4항 관련)

[별표 5]  

유해인자 취급 및 관리대장(제13조제4항 관련)

? 연구실명 :                                ? 작   성   자 :               (인)

? 작성일자 :       년    월    일           ? 연구실책임자 :               (인)

┌──┬──────┬────────┬─────┬───────┬────────────────┬─────┐

│연번│물질명      │CAS No.         │보유량    │보관장소      │유해ㆍ위험성 분류               │대상여부  │

│    │(장비명)    │(사양)          │(보유대수)│              ├────────┬───────┼──┬──┤

│    │            │                │          │              │물리적 위험성   │건강 및 환경  │정밀│작업│

│    │            │                │          │              │                │유해성        │안전│환경│

│    │            │                │          │              │                │              │진단│측정│

┝━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━┿━━┥

│1   │(작성례)    │71-43-2(액상)   │700mL     │시약장-1      │                │              │O   │O   │

│    │벤젠        │                │          │              │                │              │    │    │

├──┼──────┼────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──┼──┤

│2   │(작성례)    │74-86-2(기상)   │200mL     │밀폐형시약장-3│                │              │O   │X   │

│    │아세틸렌    │                │          │              │                │              │    │    │

├──┼──────┼────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──┼──┤

│3   │(작성례)    │MaxRPM :        │1EA       │실험대1       │고속회전에 따른 │-             │-   │-   │

│    │원심분리기  │8,000           │          │              │사용주의(시료   │              │    │    │

│    │            │                │          │              │균형 확보 등)   │              │    │    │

├──┼──────┼────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──┼──┤

│4   │(작성례)    │Measuring       │1EA       │실험대2       │Propane Gas     │-             │-   │-   │

│    │인화점측정기│ Range          │          │              │이용에 따른     │              │    │    │

│    │            │(80℃ to 400℃) │          │              │화재 및 폭발    │              │    │    │

│    │            │                │          │              │주의            │              │    │    │

├──┼──────┼────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──┼──┤

│5   │?          │                │?        │?            │?              │?            │?  │    │

├──┼──────┼────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──┼──┤

│6   │            │                │          │              │                │              │    │    │

├──┼──────┼────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──┼──┤

│7   │            │                │          │              │                │              │    │    │

├──┴──────┴────────┴─────┴───────┴────────┴───────┴──┴──┤

│ 비고                                                                                                         │

│ - 물질명/Cas No : 연구실 내 사용, 보관하고 있는 유해인자(화학물질, 연구장비, 안전설비 등)에 대해 작성        │

│   (단, 화학물질과 연구장비(설비) 등은 별도로 작성?관리 가능)                                                │

│ - 보유량 : 보관 또는 사용하고 있는 유해인자에 대한 보유량 작성(단위기입)                                     │

│ - 물질보관장소 : 저장 또는 보관하고 있는 화학물질의 장소 작성                                                │

│ - 유해ㆍ위험성분류 : 화학물질은 MSDS를 확인하여 작성(MSDS상 2번 유해ㆍ위험성 분류 및 「화학물질              │

│분류?표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」별표 1 참고)하고, 장비는 취급상 유의사항 등을 기재                │

│ - 대상여부 : 화학물질별 법령에서 정한 관리대상 여부(연구실안전법 시행령 제11조 정밀안전진단 대상             │

│물질여부, 산업안전보건법 시행규칙 별표 21 작업환경측정 대상 유해인자 여부)                                    │

│                                                                                                              │

│ ※ 연구실책임자의 필요에 따라 양식 변경 가능(단, 제13조제3항에서 규정하고 있는 물질명(장비명),               │

│보관장소, 보유량, 취급상 유의사항, 그 밖에 연구실책임자가 필요하다고 판단하는 사항은 반드시                   │

│포함할 것)                                                                                                    │

└───────────────────────────────────────────────────────┘

별표 0006: 정기점검, 특별안전점검 및 정밀안전진단 실시 결과보고서 작성 내용(제15조 관련)

[별표 6] 

정기점검, 특별안전점검 및 정밀안전진단 실시 결과보고서 작성 내용(제15조 관련)

┌───────────────────────────────────┐

│제1장 점검?진단 개요                                                 │

│ 1. 점검?진단 배경 및 목적                                           │

│ 2. 기관 정보 및 대상 연구실 현황                                     │

│ 3. 추진일정 및 기술인력·장비 투입현황(점검·진단인력 서명 포함)     │

│ 4. 점검·진단 방법                                                   │

│ 5. 점검·진단 내용 및 범위                                           │

│제2장 안전관리 현황                                                   │

│ 1. 안전관리 조직 및 규정                                             │

│ 2. 안전교육 실시                                                     │

│ 3. 안전관련 예산                                                     │

│ 4. 연구실 유해인자(위험기계?기구, 화학물질 등)                      │

│ 5. 안전관리 미비사항(전년도 점검·진단 지적사항)에 대한 개선 현황    │

│ 6. 사고현황, 사고발생시 대책 및 후속 조치                            │

│제3장 점검 및 진단 실시 결과                                          │

│ 1. 점검?진단 결과 평가 등급                                         │

│  가. 평가등급 기준                                                   │

│  나. 평가등급 분석                                                   │

│  다. 연구실별 평가등급 현황                                          │

│  라. 점검·진단 장비를 사용한 측정값                                 │

│ 2. 분야별 주요지적(점검?진단 사항)                                  │

│  가. 일반안전                                                        │

│  나. 기계안전                                                        │

│  다. 전기안전                                                        │

│  라. 화공안전                                                        │

│  마. 소방안전                                                        │

│  바. 가스안전                                                        │

│  사. 산업위생                                                        │

│  아. 생물안전                                                        │

│  자. 유해인자별 노출도평가의 적정성(특별안전점검?진단에 한함)       │

│  차. 유해인자별 취급 및 관리의 적정성(특별안전점검?진단에 한함)     │

│  카. 연구실 사전유해인자위험분석의 적정성(특별안전점검?진단에 한함) │

│제4장 결론 및 개선대책                                                │

│ 1. 결론                                                              │

│ 2. 개선대책                                                          │

└───────────────────────────────────┘

별표 0007: 연구실 안전등급 평가기준(제16조제2항 관련)

[별표 7]  

연구실 안전등급 평가기준(제16조제2항 관련)

1. 연구실 안전환경 상태에 따른 연구실 안전등급은 아래 표와 같다.

┌──┬───────────────────────────────────┐

│등급│연구실 안전환경 상태                                                  │

┝━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┥

│1   │연구실 안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태                    │

├──┼───────────────────────────────────┤

│2   │연구실 안전환경 및 연구시설에 결함이 일부 발견되었으나, 안전에 크게   │

│    │영향을 미치지 않으며 개선이 필요한 상태                               │

├──┼───────────────────────────────────┤

│3   │연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 발견되어 안전환경 개선이       │

│    │필요한 상태                                                           │

├──┼───────────────────────────────────┤

│4   │연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 심하게 발생하여 사용에 제한을  │

│    │가하여야 하는 상태                                                    │

├──┼───────────────────────────────────┤

│5   │연구실 안전환경 또는 연구시설의 심각한 결함이 발생하여 안전상 사고    │

│    │발생위험이 커서 즉시 사용을 금지하고 개선해야 하는 상태               │

└──┴───────────────────────────────────┘

2. 제1호에 따른 연구실 안전등급은 아래의 절차에 따라 산정한다.

┌───────────────────────────────────────┐

│가. 별표 3에 따라 정기점검, 특별안전점검 및 정밀안전진단 실시                 │

│나. 별표 3의 각 안전분야별 A 점검항목을 평가하고 아래표에 따라 1차 등급 산정  │

│┌──┰───┬───┬───┬───┬───┐                              │

││불량┃0개   │1개   │2개   │3개   │4개   │                              │

││주의┃      │      │      │      │      │                              │

│┝━━╋━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┥                              │

││0개 ┃1등급 │2등급 │3등급 │4등급 │5등급 │                              │

│├──╂───┼───┼───┼───┼───┤                              │

││1개 ┃2등급 │3등급 │4등급 │5등급 │      │                              │

│├──╂───┼───┼───┼───┼───┤                              │

││2개 ┃2등급 │3등급 │5등급 │      │      │                              │

│├──╂───┼───┼───┼───┼───┤                              │

││3개 ┃3등급 │4등급 │      │      │      │                              │

│├──╂───┼───┼───┼───┼───┤                              │

││4개 ┃4등급 │      │      │      │      │                              │

│└──┸───┴───┴───┴───┴───┘                              │

│ 다. 각 안전분야별 B 점검항목에 대한 평가를 아래표에 따라 실시하고 나목의     │

│1차 등급산정 결과와 합산                                                      │

│┌────┰───┬───┬───┬───┬────┐                        │

││불량    ┃0개   │1개   │2개   │3개   │4개 이상│                        │

││주의    ┃      │      │      │      │        │                        │

│┝━━━━╋━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━━┥                        │

││0개     ┃+0등급│+0등급│+1등급│+1등급│+2등급  │                        │

│├────╂───┼───┼───┼───┼────┤                        │

││1개     ┃+0등급│+0등급│+1등급│+1등급│+2등급  │                        │

│├────╂───┼───┼───┼───┼────┤                        │

││2개     ┃+0등급│+1등급│+1등급│+2등급│+2등급  │                        │

│├────╂───┼───┼───┼───┼────┤                        │

││3개     ┃+0등급│+1등급│+1등급│+2등급│+2등급  │                        │

│├────╂───┼───┼───┼───┼────┤                        │

││4개     ┃+1등급│+1등급│+2등급│+2등급│+3등급  │                        │

│├────╂───┼───┼───┼───┼────┤                        │

││5개     ┃+1등급│+2등급│+2등급│+3등급│+3등급  │                        │

│├────╂───┼───┼───┼───┼────┤                        │

││6개     ┃+1등급│+2등급│+2등급│+3등급│+3등급  │                        │

│├────╂───┼───┼───┼───┼────┤                        │

││7개 이상┃+2등급│+2등급│+3등급│+3등급│+4등급  │                        │

│└────┸───┴───┴───┴───┴────┘                        │

│ 라. 분야별 안전등급 중 등급이 가장 높은 분야의 안전등급을 해당 연구실의 최종 │

│안전등급으로 산정.   다만, 해당 연구실의 최종 안전등급은 아래의 상황을        │

│고려하여 조정 가능                                                            │

│  1) 정기점검 및 특별안전점검을 실시한 자는 해당 연구실의 안전관리 상태 등을  │

│고려하여 최대 안전등급 ±1등급 이내에서 안전등급 조정 가능. 단, 조정 근거     │

│(사유) 명시                                                                   │

│  2) 정밀안전진단을 실시한 자는 해당 연구실의 유해인자별 노출도평가, 유해인자 │

│취급·관리 현황, 사전유해인자위험성분석 결과 등을 고려하여 최대 안전등급      │

│±1등급 이내에서 안전등급 조정 가능. 단, 조정 근거(사유) 명시                 │

└───────────────────────────────────────┘


부칙

['부칙 제1조(시행일) 이 지침은 고시 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.', '부칙 제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.', '부칙 제1조(시행일) 이 지침은 공포한 날부터 시행한다.', '        부칙 제1조(시행일) 이 지침은 2022년 1월 1일 부터 시행한다.', '        부칙 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20170206', '20180607', '20191023', '20211231', '20241016'] (공포번호: ['2017-13', '2018-31', '2019-89', '2021-106', '2024-40'])