# 교육시설 안전점검 등에 관한 지침
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20241222, 시행일자=20241222, 소관부처=교육부)
행정규칙번호: 2024-24
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 교육시설 안전점검 등에 관한 지침
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20241222
발령번호: 2024-24
시행일자: 20241222
소관부처: 교육부
담당부서기관: 교육부(교육안전정책과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 지침은 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」 제9조, 제12조부터 제17조, 같은 법 시행령 제11조, 제15조부터 제19조, 같은 법 시행규칙 제3조에 따라 안전점검 및 정밀안전진단의 실시방법, 절차, 결과보고 및 평가 등 그 밖에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.', '제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.1. "시설물"이란 교육시설 내에 건설공사를 통하여 만들어진 건축물과 옹벽 등 구조물과 그 부대시설을 말한다2. "구조안전 위험시설물"이란 교육시설의 장이「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제13조에 따른 안전점검 및 법 제14조에 따라 정밀안전진단 실시결과 별표 2에 따른 안전등급이 D, E등급으로 지속적으로 관리할 필요가 있다고 인정하는 시설물을 말한다.3. "안전등급"이란 안전점검 실시결과 및 정밀안전진단 종합평가 결과에 따른 시설물의 안전상태를 나타내는 등급을 말한다.4. "재해취약시설"이란 감독기관의 장 또는 교육시설의 장이 재해취약시기에 따라 재난이 발생할 위험이 높거나 재난예방을 위하여 지속적으로 관리할 필요가 있다고 인정하는 시설로서 붕괴위험시설 등을 말한다.', '제3조(적용범위) 이 지침은 법 제2조제1호에 따른 교육시설 및 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제2조에서 정한 교육시설에 적용한다.', '제4조(안전점검의 실시 시기 및 방법) ① 교육시설의 장은 법 제13조에 따라 안전점검을 실시하는 경우 별지 제2호서식의 점검 총괄표에 따라 점검하여야 한다. 이 경우 제1호에 해당하는 시설의 경우 주 1회 이상 안전점검을 실시하여야 한다.1. 구조안전 위험시설물 및 재해취약시설2. 감독기관의 장이 시설물에 대한 안전성 확보의 긴급성 등의 사유로 안전점검 실시를 요구한 경우② 교육시설의 장은 제1항에 따른 안전점검 시 다음 각 호의 중대한 결함이 발견된 경우 즉시 감독기관의 장에게 해당 사실을 통보하고 결함 정도에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다.1. 시설물기초의 세굴2. 건축물의 기둥ㆍ보 또는 내력벽의 내력(耐力) 손실3. 시설물의 철근콘크리트의 염해(鹽害) 또는 탄산화에 따른 내력 손실4. 절토ㆍ성토 사면의 균열ㆍ이완 등에 따른 옹벽의 균열 또는 파손5. 주요 구조부재의 변형 및 균열의 심화6. 지반침하 및 이로 인한 활동적인 균열7. 누수ㆍ부식 등에 의한 구조물의 기능 상실', '제5조(안전점검의 실시자) 안전점검을 실시할 수 있는 자는 다음 각 호와 같다.1. 감독기관의 장 또는 감독기관의 장이 소속된 기관의 직원2. 교육시설의 장 또는 교육시설의 장이 소속된 기관의 직원3. 교육시설의 장과 계약된 위탁 업체에 소속된 직원 또는 별표 1에 따른 직무분야 초급기술자 이상의 자격을 갖추고 별도 교육과정을 이수한 민간전문가', '제6조(점검자료 검토 및 보존) ① 교육시설의 장은 안전점검을 실시할 때에 필요한 자료의 수집, 검토 및 보존하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.1. 설계도서2. 시설물관리대장3. 시공관련 자료4. 안전점검등 자료5. 보수ㆍ보강공사 자료6. 안전점검 및 유지관리계획서② 제1항제1호의 준공도면이 없는 경우 실측도면으로 대체할 수 있다.③ 제1항제2호의 시설물관리대장은 별지 제1호서식 시설물관리대장을 활용하여 작성하여야 한다.', '제7조(안전점검 실시 시의 안전관리) 안전점검등 실시할 때의 안전관리는 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」제15조를 준용한다.', '제8조(정밀안전진단 대상) 정밀안전진단은 제4조에 따라 안전점검을 실시한 결과 안전사고의 예방과 안전성 확보를 위하여 필요하다고 인정하는 다음 각 호에 해당하는 경우 실시하여야 한다.1. 제4조제2항의 중대한 결함이 있는 경우2. 시설물의 붕괴ㆍ전도 등이 발생할 위험이 있다고 판단하는 경우3. 그 외에 정밀안전진단이 필요하다고 판단되는 경우', '제9조(정밀안전진단 실시방법) ① 정밀안전진단의 실시 방법은 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」제12조제2항부터 제7항까지를 준용한다② 정밀안전진단 실시 시 재료시험은 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」제20조부터 제24조까지를 준용한다.', '제10조(안전등급 지정) ① 안전점검을 실시한 자는 교육시설물에 대한 점검 결과에 따라 별표 2와 같이 안전등급을 지정하여야 한다.② 정밀안전진단을 실시한 책임기술자는 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」제25조부터 제28조까지를 준용하여 상태평가, 안전성평가, 종합평가를 실시하고 별표 2와 같이 안전등급을 지정하여야 한다.③ 안전점검등의 실시 결과가 이전 안전등급보다 상향하는 경우에는 해당 시설물에 대한 보수ㆍ보강 조치 등 그 사유가 분명하여야 한다.', '제11조(안전점검 결과보고서 작성) 안전점검 등 결과보고서는 감독기관의 장 또는 교육시설의 장이 유지관리 업무에 효율적이고 체계적으로 활용할 수 있도록 과업 내용을 중심으로 안전점검 종류에 따른 다음 각 호에 대한 사항이 작성ㆍ제출되어야 한다.1. 안전점검은 별지2호 점검 총괄표 서식에 따른 점검 결과 및 조치 계획2. 정밀안전진단은 「시설물의 안전 및 유지관리 관한 특별법 시행령」제13조제1항에 따른 점검 결과 및 조치 계획', '제12조(구조안전 위험시설물) ① 교육시설의 장은 구조안전 위험시설물에 대해서는 위험을 알리는 표지를 사람들의 눈에 띄는 곳에 설치하고 필요 시 출입을 통제하는 등 안전조치를 하여야 한다.② 제1항에 따른 위험표지의 크기ㆍ기재사항 등은 별표 4와 같다.', '제13조(보수 및 보강) 제11조에 따라 시설물의 보수 및 보강은 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」제30조부터 제35조까지를 준용한다.', '제14조(평가대상) 법 제16조 및 영 제18조에 따른 안전점검 등의 결과에 대한 평가의 대상은 법 제14조에 따른 정밀안전진단 중 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다.1. 정밀안전진단을 성실하게 실시하지 아니하여 시설물에 중대한 결함 또는 손괴가 발생되었거나 발생될 우려가 있다고 인정되는 경우2. 정밀안전진단을 실시한 결과 사회적으로 물의를 야기할 우려가 있다고 인정되는 경우3. 정밀안전진단을 실시한 결과 안전등급이 2단계 이상 상향되거나 하향된 경우4. 정밀안전진단을 실시한 결과 안전등급이 D등급 이하인 경우', '제15조(평가의 실시 및 기준) ① 당해 정밀안전진단 실시 결과에 대하여 자문 등 이해관계가 있는 사람으로 하여금 평가를 하게 하여서는 아니 된다.② 평가를 실시하는 자는 평가업무를 원활히 수행하기 위하여 필요한 경우에는 현장에서 정밀안전진단 실시 결과가 사실에 근거하여 작성되었는지를 확인(이하 "사실관계조사"라 한다) 할 수 있으며, 진단실시자 등에게 사실관계조사를 위한 협조를 요청할 수 있다.③ 정밀안전진단 실시 결과에 대한 평가를 하는 경우 신기술ㆍ신공법 등에 의한 특수시설물 등은 외부전문가의 자문을 받을 수 있다.④ 정밀안전진단 실시 결과에 대한 평가의 평가항목 및 배점은 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」제64조제5항제2호를 준용하며, 평가에 대한 세부사항은 별지 제3호 서식에 따라야 한다.', '제16조(평가 결과에 대한 조치) ① 감독기관의 장은 제15조에 따른 평가결과 정밀안전진단이 부실하게 수행된 것으로 평가되는 경우에는 법 제16조제3항제1호의 조치를 요청하여야 한다.② 감독기관의 장으로부터 평가결과를 통보받은 안전진단전문기관은 통보받은 날로부터 15일 이내 감독기관의 장에게 그 결과에 대하여 1회에 한하여 이의신청을 할 수 있다.③ 제2항에 따른 이의신청을 하는 경우 별지 제4호서식에 따른 이의신청서 및 이의신청 사유를 증빙할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.④ 감독기관의 장은 제3항에 따른 이의신청이 있는 경우 이의신청에 대한 재평가 여부를 판단하고 제15조에 따라 재평가를 실시할 수 있다.⑤ 재평가 결과 부실하게 수행된 것으로 최종 판정된 경우 안전진단전문기관은 보고서를 수정ㆍ보완하여 교육시설의 장에게 제출하여야 한다.', '제17조(교육시설 구조안전 위원회) ① 감독기관의 장 또는 교육시설의 장은 구조안전 위험시설물의 지정 또는 교육시설 내진보강 사업의 적정성 평가를 위해 교육시설 구조안전 위원회(이하"위원회"라 한다)를 구성하여 운영할 수 있다. 다만, 교육부 소관 교육시설의 구조안전 위험시설물 지정 등에 관한 사항은 「교육부 시설사업 및 안전 심의위원회 운영규정」에 따른다.② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.1. 구조안전 위험시설물의 안전등급 적정성 평가에 관한 사항2. 구조안전 위험시설물의 사용 여부 및 응급조치에 관한 사항3. 구조안전 위험시설물 조치(해소) 이후 등급 조정에 관한 사항4. 구조안전 위험시설물 심의위원회 미운영 기관 등급 판정 요청에 관한 사항5. 교육시설 내진보강 사업 추진의 적정성에 관한 사항6. 그 밖에 감독기관의 장 또는 교육시설의 장이 필요하다고 인정한 사항③ 위원회는 위원장 1인을 포함하여 15명 내외로 구성하고, 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 자 중에서 감독기관의 장 또는 교육시설의 장이 임명하거나 위촉한다.1. 대학교 교직원 중 건축, 안전 등 관련 분야 교수2. 건축사, 구조기술사, 시공기술사, 안전 분야 전문가, 건축설비전문가3. 학교시설에 대한 경험과 지식이 풍부하다고 인정되는 자4. 그 밖에 감독기관의 장 또는 교육시설 장이 필요하다고 인정하는 자④ 위원장은 대상 감독기관과 해당 교육시설의 소속이 아닌 위원 중에서 호선으로 선출한다.⑤ 위원의 임기는 2년으로 하며, 연임할 수 있다.⑥ 위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의ㆍ의결에서 제척하여야 한다.1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안건의 당사자가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우3. 위원이 해당 안건에 대하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우4. 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우5. 위원 스스로 심의ㆍ의결이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우', '제18조(대가 산정 기준) ① 법 제14조에 따른 정밀안전진단의 대가는 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」제55조부터 제62조에 따른다.② 법 제13조제4항에 따라 안전점검을 위탁하거나 제14조의 정밀안전진단 실시 결과에 대한 평가를 위탁하여 실시할 경우 다음의 각 호에 따라 대가를 지급하여야 한다.1. 「엔지니어링산업진흥법」시행령 제3조 별표1의 분류 기준에 따라 한국엔지니어링협회가 발표하는 매년 "엔지니어링기술부분 노임단가" 에 의한 인건비2. 직접경비, 제경비3. 전문기관이 보유한 기술을 사용한 경우 기술료', '제19조(유효기한) 이 고시는 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 행정규칙을 발령한 후 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2027년 12월 31일 까지 효력을 가진다.']


별표

별표 0001: 기술 인력의 기술자격 인정기준(제5조 관련)

[별표 1] 

  기술 인력의 기술자격 인정기준(제5조 관련)                                             

┌───────┬──────────────────────────────────┐

│직무분야      │전문분야                                                            │

┝━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┥

│1) 기계       │1) 공조냉동 및 설비                                                 │

│              │2) 승강기                                                           │

│              │3) 일반기계                                                         │

├───────┼──────────────────────────────────┤

│2) 전기·전자 │1) 건축전기설비                                                     │

├───────┼──────────────────────────────────┤

│3) 토목       │1) 토질ㆍ지질                                                       │

│              │2) 토목품질관리                                                     │

├───────┼──────────────────────────────────┤

│4) 건축       │1) 건축구조                                                         │

│              │2) 건축시공                                                         │

│              │3) 건축품질관리                                                     │

│              │4) 건축계획ㆍ설계                                                   │

├───────┼──────────────────────────────────┤

│5) 안전관리   │1) 건설안전                                                         │

│              │2) 소방                                                             │

│              │3) 가스                                                             │

└───────┴──────────────────────────────────┘

  비고                                                                                  

  1. 위 표의 직무분야 및 전문분야는 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1의 직무분야 및 전  

  문분야에 따른다.                                                                      

별표 0002: 시설물 안전등급 평가기준(제10조 관련)

[별표 2] 

┌────┬──────────────────────┬──────────────────────┐

│안전등급│상    태                                    │평가(조치)기준                              │

┝━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┥

│A등급   │○문제점이 없는 최상의 상태                 │○이상이 없는 시설                          │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│B등급   │○보조 부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기 │○지속적 관찰이 필요한 시설                 │

│        │능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진       │                                            │

│        │을 위하여 보수가 필요한 상태                │                                            │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│C등급   │○주요 부재에 경미한 결함 또는 보조 부      │○보수?보강이 이행되어야 할 시설로서 현    │

│        │재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체      │재 결함 상태가 지속될 경우 주요 부재        │

│        │적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며,       │의 결함을 유발할 우려가 있는 시설           │

│        │주요 부재에 내구성, 기능성 저하 방지        │                                            │

│        │를 위한 보수가 필요하거나 보조 부재에       │                                            │

│        │간단한 보강이 필요한 상태                   │                                            │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│D등급   │○주요 부재에 결함이 발생하여 긴급한 보     │○조속히 보수?보강하면 기능을 회복할 수    │

│        │수·보강이 필요하며 사용 제한 여부를        │있는 시설이지만 현재의 결함 상태가          │

│        │결정하여야 하는 상태                        │지속되면 단면손실 등으로 기능상실 우        │

│        │                                            │려가 있는 시설                              │

│        │                                            │○보수?보강 이행 시까지 결함의 진행 상     │

│        │                                            │태를 수치적 계측관리가 필요한 시설          │

│        │                                            │○결함 사항의 진전이 우려되어 사용 제한     │

│        │                                            │등의 안전조치 검토가 필요한 시설            │

├────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│E등급   │○주요 부재에 발생한 심각한 결함으로 인     │○적정한 시기에 유지보수를 하지 못한 시설물 │

│        │하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각       │로서 보수?보강하는 것보다 철거, 재가설     │

│        │사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하         │하는 것이 경제적이라고 판단되는 시설        │

│        │여야 하는 상태                              │○철거, 개축 전까지 재난 조짐 상태의 수     │

│        │                                            │치적 계측관리가 필요한 시설                 │

│        │                                            │○붕괴사고 예방을 위하여 긴급 보강 등       │

│        │                                            │응급조치와 사용 제한?금지조치가 필요한     │

│        │                                            │시설                                        │

└────┴──────────────────────┴──────────────────────┘

별표 0003: 안전점검등 실시결과 보고서에 포함되어야 할 사항(제11조 관련)

[별표 3] 

안전점검등 실시결과 보고서에 포함되어야 할 사항(제11조 관련)

┌───────────┬────────────────────────────────┐

│구  분                │내  용                                                          │

┝━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┥

│1. 안전점검 보고서    │별지 2호서식                                                    │

├───────────┼────────────────────────────────┤

│2. 정밀안전진단 보고서│「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 별표 13에 따름│

└───────────┴────────────────────────────────┘

별표 0004: 위험표지(제12조 관련)

[별표 4]

위험표지(제12조 관련)

┌─────────────────────────────────┬──────────────────┐

│위험표지                                                          │위험표지 설치 요령                  │

┝━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┥

│                                                                  │1. 규격 : 0.6m(가로) × 0.4m(세로)  │

│┌───────────────────────────────┐│2. 재질: 철이나 알루미늄 또는 이와  │

││                                                              ││유사한 재질                         │

││                                                              ││3. 색상                             │

││구조안전 위험시설물 알림                                      ││  가. 바탕: 어두운 노랑             │

││                                                              ││  나. 글씨: 검정                    │

││                                                              ││  다. 야간에도 잘 보일 수 있도록 제 │

││┌─────────────────────────────┐││작할 것                             │

│││「교육시설 안전점검 등에 관한 지침」제12조에              │││                                    │

│││따라 구조안전 위험시설물임을 알려드립니다. 이             │││                                    │

│││지역을 통행하는 사람이나 차량은 안전에 유의               │││                                    │

│││하시기 바랍니다.                                          │││                                    │

│││문의: OO학교, T: (012) 345 - 6789                         │││                                    │

│││OO 유치원ㆍ학교ㆍ총장                                     │││                                    │

│││                                                          │││                                    │

│││                                                          │││                                    │

│││                                                          │││                                    │

│││                                                          │││                                    │

│││                                                          │││                                    │

││└─────────────────────────────┘││                                    │

││                                                              ││                                    │

│└───────────────────────────────┘│                                    │

└─────────────────────────────────┴──────────────────┘

별표 0001: 시설물관리대장

  ■ 교육시설 안전점검 등에 관한 지침 [별지 제1호서식]        

  시설물관리대장                                              

┌─────────────────────────────┐

│  관리대장(기본현황)                                      │

┝━━━━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┥

│시설물명          ││시설물번호            │            │

├─────────┼┼───────────┼──────┤

│시설물종별        ││시설물구분            │            │

├─────────┼┴───────────┴──────┤

│시설물종류        │                                      │

├─────────┼───────────────────┤

│주소              │                                      │

├─────────┼┬───────────┬──────┤

│소유자            ││소유자구분            │            │

├─────────┼┼───────────┼──────┤

│준공(사용승인)일  ││내진설계 대상 유무    │            │

├─────────┼┼───────────┼──────┤

│내진설계 적용 유무││내진성능평가 실시 유무│            │

├─────────┼┼───────────┼──────┤

│내진보강 유무     ││환기구덮개            │            │

└─────────┴┴───────────┴──────┘

┌─────────────────────────────┐

│  상세제원                                                │

┝━━━━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┥

│주용도/구조형식   ││층수                  │            │

├─────────┼┼───────────┼──────┤

│연면적            ││최고높이              │            │

└─────────┴┴───────────┴──────┘

┌─────────────────────────────┐

│  관리주체                                                │

┝━━━━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┥

│관리주체          ││관리주체구분          │공공 / 민간 │

├─────────┼┼───────────┼──────┤

│작성일            ││작성자                │            │

├─────────┼┼───────────┼──────┤

│최종수정일        ││최종 수정자           │            │

└─────────┴┴───────────┴──────┘

별표 0002: 점검 총괄표

■ 교육시설 안전점검 등에 관한 지침 [별지 제2호서식]

점검 총괄표

┏━━━━━━┯━┯━━━━┯┓

┃학교(기관)명│  │점검시기│┃

┠──────┼─┼────┼┨

┃점검일      │  │작성자  │┃

┗━━━━━━┷━┷━━━━┷┛

┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃구분    │ ? 건  물       ? 옹  벽       ? 절토사면     ? 기타 (             )┃

┠────┼────────────────────────────────────┨

┃명칭    │                                                                        ┃

┠────┼────────────────────────────────────┨

┃주소    │                                                                        ┃

┣━━━━┿━━━━━━━┯━┯━━━━━┯━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━┫

┃시설정보│준공(설치)년도│  │연면적(㎡)│㎡  │시특법 대상 │? 1종 ? 2종 ? 3종┃

┃        ┝━━━━━━━┷━┷━━━━━┷━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━┫

┃        │┌────┬────┬┬─────┬┬────┬┐                      ┃

┃        ││건물    │건물용도││건물층수  ││건물구조││                      ┃

┃        │├────┼────┼┼─────┼┼────┼┤                      ┃

┃        ││옹벽    │재료    ││높이/길이 ││구조형식││                      ┃

┃        │├────┼────┼┼─────┼┼────┼┤                      ┃

┃        ││절토사면│경사도  ││높이/길이 ││-       ││                      ┃

┃        │└────┴────┴┴─────┴┴────┴┘                      ┃

┣━━━━┿━━┯┯━━━━┯━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃안전등급│전차││금차    │  │등급변경사유│                                    ┃

┠────┼──┴┴────┴─┼──────┼──────────────────┨

┃점검기간│          ~         │점검기관    │                                    ┃

┠────┼──────────┴──────┴──────────────────┨

┃점검방법│ ? 자체점검     ? 민관합동     ? 기관위탁     ? 확인점검            ┃

┠────┼────────────────────────────────────┨

┃점검반  │┌─────────────┬──┬────┐                          ┃

┃구성    ││구분                      │성명│소속기관│                          ┃

┃        │├─────────────┼──┼────┤                          ┃

┃        ││? 공무원 ? 공사/공단    │    │        │                          ┃

┃        ││? 전문가 ? 민간(학부모) │    │        │                          ┃

┃        │├─────────────┼──┼────┤                          ┃

┃        ││? 공무원 ? 공사/공단    │    │        │                          ┃

┃        ││? 전문가 ? 민간(학부모) │    │        │                          ┃

┃        │├─────────────┼──┼────┤                          ┃

┃        ││? 공무원 ? 공사/공단    │    │        │                          ┃

┃        ││? 전문가 ? 민간(학부모) │    │        │                          ┃

┃        │├─────────────┼──┼────┤                          ┃

┃        ││? 공무원 ? 공사/공단    │    │        │                          ┃

┃        ││? 전문가 ? 민간(학부모) │    │        │                          ┃

┃        │├─────────────┼──┼────┤                          ┃

┃        ││? 공무원 ? 공사/공단    │    │        │                          ┃

┃        ││? 전문가 ? 민간(학부모) │    │        │                          ┃

┃        │├─────────────┼──┼────┤                          ┃

┃        ││? 공무원 ? 공사/공단    │    │        │                          ┃

┃        ││? 전문가 ? 민간(학부모) │    │        │                          ┃

┃        │├─────────────┼──┼────┤                          ┃

┃        ││? 공무원 ? 공사/공단    │    │        │                          ┃

┃        ││? 전문가 ? 민간(학부모) │    │        │                          ┃

┃        │└─────────────┴──┴────┘                          ┃

┣━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃점검결과│┌────┬────┬────┐                                        ┃

┃        ││구분    │지적사항│확인결과│                                        ┃

┃        │├────┼────┼────┤                                        ┃

┃        ││정밀    │        │        │                                        ┃

┃        ││안전진단│        │        │                                        ┃

┃        │├────┼────┼────┤                                        ┃

┃        ││보수보강│        │        │                                        ┃

┃        ││        ├────┼────┤                                        ┃

┃        ││        │        │        │                                        ┃

┃        ││        ├────┼────┤                                        ┃

┃        ││        │        │        │                                        ┃

┃        │├────┼────┼────┤                                        ┃

┃        ││현지시정│        │        │                                        ┃

┃        ││        ├────┼────┤                                        ┃

┃        ││        │        │        │                                        ┃

┃        │└────┴────┴────┘                                        ┃

┣━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃조치계획│┌────┬────┬──────┬────────────┐          ┃

┃        ││구분    │조치사항│조치(예정)  │소요예산(천원)          │          ┃

┃        ││        │        │일자        ├──┬───┬──┬──┤          ┃

┃        ││        │        │            │국비│지방비│기타│합계│          ┃

┃        │├────┼────┼──────┼──┼───┼──┼──┤          ┃

┃        ││정밀    │        │            │    │      │    │    │          ┃

┃        ││안전진단│        │            │    │      │    │    │          ┃

┃        │├────┼────┼──────┼──┼───┼──┼──┤          ┃

┃        ││보수보강│        │            │    │      │    │    │          ┃

┃        ││        ├────┼──────┼──┼───┼──┼──┤          ┃

┃        ││        │        │            │    │      │    │    │          ┃

┃        ││        ├────┼──────┼──┼───┼──┼──┤          ┃

┃        ││        │        │            │    │      │    │    │          ┃

┃        │├────┼────┼──────┼──┼───┼──┼──┤          ┃

┃        ││현지시정│        │            │    │      │    │    │          ┃

┃        ││        ├────┼──────┼──┼───┼──┼──┤          ┃

┃        ││        │        │            │    │      │    │    │          ┃

┃        │└────┴────┴──────┴──┴───┴──┴──┘          ┃

┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

1. 건축물분야 점검표

┌──────┬────────────────┬──────┬─────────────┐

│점 검 일 시 │2020.   .    . (   :   ~   :   )│점 검 구 분 │자체 점검 / 상위 점검     │

├──────┼────────────────┴──────┴─────────────┤

│점 검 장 소 │                                                                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┤

│점  검  자  │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

│            ├─────────────────────────────────────┤

│            │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

│            ├─────────────────────────────────────┤

│            │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

├──────┼─────────────────────────────────────┤

│확  인  자  │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

├──────┼─────────────────────────────────────┤

│점검자 의견 │                                                                          │

│( 총 평 )   │                                                                          │

└──────┴─────────────────────────────────────┘

┌───┬──────────────────────────────────┬───────────────────┐

│순 위 │점 검 내 용                                                         │점 검 결 과(해당란에 ?체크)          │

│      ├───┬──────────────────────────────┼──┬───┬──┬─────────┤

│      │주점검│세부 점검사항                                               │적합│부적합│해당│부적합 세부 내용  │

│      │      │                                                            │    │      │없음│(위치 · 상태 등) │

├───┼───┼──────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│1     │안전  │○ 시설물 안전 및 유지관리계획은 적정한가?                  │    │      │    │                  │

│      │관리  ├──────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │실태  │ - 시설물안전법 대상 시설물 안전 및 유지관리계              │□  │□    │□  │                  │

│      │      │획 FMS등재 및 등재항목의 적정성 여부                        │    │      │    │                  │

│      │      ├──────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 안전점검 및 정밀안전진단을 이행하고 있는가?              │    │      │    │                  │

│      │      ├──────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 시설물안전법 대상시설의 안전점검 및 정밀안전             │□  │□    │□  │                  │

│      │      │진단 이행 여부                                              │    │      │    │                  │

│      │      │ - 특수구조건축물 대상시설의 안전점검 이행 여부             │    │      │    │                  │

│      │      ├──────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 안전점검 및 정밀안전진단 결과에 따른 보수·보강 이행 여부│□  │□    │□  │                  │

│      │      ├──────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 자체 정기안전점검 담당자의 자격 적정 여부                │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├──────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 석면조사 및 유지관리는 적정한가?                         │    │      │    │                  │

│      │      ├──────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 석면조사 실시 여부                                       │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├──────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 석면안전관리자 지정 및 교육 이수 여부                    │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├──────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 석면조사 매년 2회 실시 여부                              │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├──────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 수조의 청소를 실시하고 있는가?                           │    │      │    │                  │

│      │      ├──────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 고·저수조의 매년 2회 청소 실시 여부                     │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├──────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│      │      │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                       │

└───┴───┴──────────────────────────────────────────────────┘

┌───┬─────────────────────────────┬───────────────────┐

│순 위 │점 검 내 용                                               │점 검 결 과(해당란에 ?체크)          │

│      ├───┬─────────────────────────┼──┬───┬──┬─────────┤

│      │주점검│세부 점검사항                                     │적합│부적합│해당│부적합 세부 내용  │

│      │      │                                                  │    │      │없음│(위치 · 상태 등) │

├───┼───┼─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│2     │구조  │○ 지반이 침하되어 있는 곳은 없는가?              │    │      │    │                  │

│      │안전성├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 건물 주변 지반의 단차 및 균열 여부             │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 건물 인근의 지하수 누출 여부                   │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 건물이 기울어져 있지는 않는가?                 │    │      │    │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 창문의 원활한 개폐 여부                        │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 바닥은 기울지 않았는지 여부                    │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 외벽의 수직상태 유지 여부                      │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 균열은 없는가?                                 │    │      │    │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 구조체(기둥, 보, 슬래브, 내력벽)에 균열 여부   │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 철근노출 및 부식, 박리, 박락된 곳은 없는가?    │    │      │    │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 철근 노출 여부                                 │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 콘크리트 표면이 들뜸 여부                      │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 콘크리트가 떨어져 철근 노출 여부               │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 구조체 단면손상 및 하중이 증가된 부분은 없는가?│    │      │    │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 기둥, 보, 슬래브, 내력벽의 설계 단면 손상 여부 │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 지붕 및 건물 내에 설계도에 없는 구조물, 탱크   │□  │□    │□  │                  │

│      │      │등 설치 여부                                      │    │      │    │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 철골재의 볼트체결 상태는 적정한가?             │    │      │    │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 접합부 볼트 누락 여부                          │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 접합부 볼트체결부위에 틈새 발생 여부           │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 접합부 용접의 적합 시행 여부                   │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 철골재 건축물이 손상된 곳은 없는가?            │    │      │    │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 철재의 부식으로 단면결손 여부                  │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 철골재의 도장 탈락 여부                        │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 기둥, 보, 슬래브의 휨, 처짐 등 손상 여부       │□  │□    │□  │                  │

└───┴───┴─────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┘

┌───┬───────────────────────────┬───────────────────┐

│순 위 │점 검 내 용                                           │점 검 결 과(해당란에 ?체크)          │

│      ├───┬───────────────────────┼──┬───┬──┬─────────┤

│      │주점검│세부 점검사항                                 │적합│부적합│해당│부적합 세부 내용  │

│      │      │                                              │    │      │없음│(위치 · 상태 등) │

├───┼───┼───────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│2     │구조  │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                         │

│      │안전성│                                                                                      │

├───┼───┼───────────────────────┬──┬───┬──┬─────────┤

│3     │건축  │○ 지붕, 옥상마감은 적정한가?                 │    │      │    │                  │

│      │마감  ├───────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 난간의 높이가 1.2m 이상이며, 튼튼한지 여부 │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 지붕 마감재의 탈락, 비산 우려 여부         │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 배수구멍의 걸림망 설치 여부                │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 배수구멍이 기능 발휘에 문제 유무           │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 방수층의 손상 및 잡초의 식생 여부          │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 옥상에 비산이 우려되는 물건 방치 여부      │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 옥상에 불법건축물 설치 여부                │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 외부 마감재는 적절히 설치되어 있는가?      │    │      │    │                  │

│      │      ├───────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 탈락, 들뜸, 추락의 위험 여부               │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 내부 마감재는 적절히 설치되어 있는가?      │    │      │    │                  │

│      │      ├───────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 탈락, 들뜸, 추락의 위험 여부               │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 석면재료의 분진 우려 여부                  │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 계단에 미끄럼방지시설 설치 여부            │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│      │      │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                         │

└───┴───┴───────────────────────────────────────────┘

※ 건축물 기초 세굴·부등침하, 기둥·보 등 주요 구조부 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

2. 전기분야 점검표                                    

┌──────┬────────────────┬──────┬─────────────┐

│점 검 일 시 │2020.   .    . (   :   ~   :   )│점 검 구 분 │자체 점검 / 상위 점검     │

├──────┼────────────────┴──────┴─────────────┤

│점 검 장 소 │                                                                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┤

│점  검  자  │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

│            ├─────────────────────────────────────┤

│            │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

│            ├─────────────────────────────────────┤

│            │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

├──────┼─────────────────────────────────────┤

│확  인  자  │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

├──────┼─────────────────────────────────────┤

│점검자 의견 │                                                                          │

│( 총 평 )   │                                                                          │

└──────┴─────────────────────────────────────┘

┌───┬─────────────────────────────────┬───────────────────┐

│순 위 │점     검     내     용                                           │점 검 결 과(해당란에 ?체크)          │

│      ├───┬─────────────────────────────┼──┬───┬──┬─────────┤

│      │점검  │세부 점검사항                                             │적합│부적합│해당│부적합 세부 내용  │

│      │항목  │                                                          │    │      │없음│(위치 · 상태 등) │

├───┼───┼─────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│1     │안전  │○ 전기안전관리자는 선임하였는가?                         │□  │□    │□  │                  │

│      │관리  ├─────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 전기안전관리자의 직무 고시 이행은 잘하고 있는가?       │    │      │    │                  │

│      │      ├─────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 일상, 정기, 정밀점검(정전점검) 등 현장점검 사항        │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 점검기록 서류 비치상태 및 보관(4년간)                  │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 전기안전교육 실시 및 계측기 관리 등                    │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 전기사업법에 의한 법적 정기검사(점검)을 받았는가?      │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│      │      │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                     │

├───┼───┼─────────────────────────────┬──┬───┬──┬─────────┤

│2     │인입선│○ 인입구 전선과 접속점 등 외관이 양호한가?               │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│      │      │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                     │

├───┼───┼─────────────────────────────┬──┬───┬──┬─────────┤

│3     │누전  │○ 차단기의 정격전류와 배선의 굵기는 적정한가?            │□  │□    │□  │                  │

│      │·    ├─────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │배선용│○ 차단기는 절연함(분전함) 내에 견고하게 설치되어 있는가? │□  │□    │□  │                  │

│      │차단기├─────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 정격소비전력 3kW 이상 전기기계기구는                   │□  │□    │□  │                  │

│      │      │   전용차단기(1회로)로 사용하고 있는가?                   │    │      │    │                  │

│      │      ├─────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 누전차단기는 강제 차단동작상태(가능개소) 이상 없는가?  │    │      │    │                  │

│      │      ├─────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 누전차단기 강제트립(황색·적색 버튼) 이상 유무         │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├─────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 외관(파손·손상) 상태 및 접속점 이상 유무              │□  │□    │□  │                  │

└───┴───┴─────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┘

┌───┬───────────────────────────────────┬───────────────────┐

│순 위 │점     검     내     용                                               │점 검 결 과(해당란에 ?체크)          │

│      ├───┬───────────────────────────────┼──┬───┬──┬─────────┤

│      │점검  │세  부  점  검  내  용                                        │적합│부적합│해당│부적합 세부 내용  │

│      │항목  │                                                              │    │      │없음│(위치 · 상태 등) │

├───┼───┼───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│3     │누전  │○ 전기기계기구가 적절한 누전차단기에 연결되어 있는가?        │    │      │    │                  │

│      │·    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │배선용│ - 냉장고, 세탁기, 에어컨, 옥외 조명시설, 간판 등을           │□  │□    │□  │                  │

│      │차단기│포함한 금속재로 되어있는 전기기계기구                         │    │      │    │                  │

│      │      ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 욕실, 화장실 (인체감전보호 15㎃고감도용 사용)              │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│      │      │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                         │

├───┼───┼───────────────────────────────┬──┬───┬──┬─────────┤

│4     │배·분│○ 배·분전반 외함은 규정에 맞게 사용하고 있는가?             │    │      │    │                  │

│      │전반  ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 불연성 또는 난연성(옥외는 방수형)을 사용하여야 함          │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 배·분전반 앞에 적재물이 있는가?                           │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 배·분전반 내부에 이물질, 부식, 누수, 분진이 있는가?       │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 배·분전반 내의 차단기와 배선의 접속상태는 양호한가?       │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 배·분전반 잠금장치 관리 상태는?                           │    │      │    │                  │

│      │      ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 취급자 이외 개방할 수 없도록 잠금장치 시공되어야 함        │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 각종 지시계(전압계,전류계 등)의 동작상태는 양호한가?       │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│      │      │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                         │

├───┼───┼───────────────────────────────┬──┬───┬──┬─────────┤

│5     │배선  │○ 옥내 배선은 규격품 전선을 사용하고 있는가?                 │□  │□    │□  │                  │

│      │상태  ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 전선 접속상태 및 열화, 피복 등 외관과 고정은 양호한가?     │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 옥외 배선 설치 상태는?                                     │    │      │    │                  │

│      │      ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 옥외 배선 바닥 노출은 불가(간판 및 광고용 포함)            │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 옥외 가공 및 벽 등에 시공된 전선 규격품 사용 여부          │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 옥외 노출 가능 배선(케이블) 이외는 전선관 내 시공 되어야 함│□  │□    │□  │                  │

│      │      ├───────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│      │      │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                         │

└───┴───┴───────────────────────────────────────────────────┘

┌───┬──────────────────────────────────┬───────────────────┐

│순 위 │점     검     내     용                                             │점 검 결 과(해당란에 ?체크)          │

│      ├──┬───────────────────────────────┼──┬───┬──┬─────────┤

│      │점검│세  부  점  검  내  용                                        │적합│부적합│해당│부적합 세부 내용  │

│      │항목│                                                              │    │      │없음│(위치 · 상태 등) │

├───┼──┼───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│5     │배선│○ 옥내 배선은 규격품 전선을 사용하고 있는가?                 │□  │□    │□  │                  │

│      │상태├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │○ 전선 접속상태 및 열화, 피복 등 외관과 고정은 양호한가?     │□  │□    │□  │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │○ 옥외 배선 설치 상태는?                                     │    │      │    │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │ - 옥외 배선 바닥 노출은 불가(간판 및 광고용 포함)            │□  │□    │□  │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │ - 옥외 가공 및 벽 등에 시공된 전선 규격품 사용 여부          │□  │□    │□  │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │ - 옥외 노출 가능 배선(케이블) 이외는 전선관 내 시공 되어야 함│□  │□    │□  │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│      │    │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                         │

├───┼──┼───────────────────────────────┬──┬───┬──┬─────────┤

│6     │전기│○ 접지극 부착형 콘센트를 사용하고 있는가?                    │□  │□    │□  │                  │

│      │기계├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │기구│○ 욕실 등 물기가 있는 곳에는 방적형(커버용) 콘센트가         │□  │□    │□  │                  │

│      │및  │   설치되어 있는가?                                           │    │      │    │                  │

│      │접지├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │상태│○ 보조 전원용 멀티탭 사용상태는?                             │    │      │    │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │ - 과부하 차단형(ON/OFF가능형) 사용 여부                      │□  │□    │□  │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │ - 바닥 미고정 멀티탭의 사용상태(분진, 손상 될 우려)          │□  │□    │□  │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │○ 콘센트, 스위치의 접속상태 등 외관과 고정은 양호한가?       │    │      │    │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │ - 옥외 시공은 방수형 제품을 사용하여야 함                    │□  │□    │□  │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │ - 벽붙이 콘센트, 스위치 고정 및 분진 상태                    │□  │□    │□  │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │○ 멀티탭을 문어발식으로 사용하여 권장전력을                  │□  │□    │□  │                  │

│      │    │   초과하고 있는가? (권장전력=허용전력×80%)                  │    │      │    │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │○ 외부 조명설비 금속제 등주 및 안정기에 접지가               │    │      │    │                  │

│      │    │   연결되었는가?                                              │    │      │    │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │ - 접지 및 방수형 사용하여야 함                               │□  │□    │□  │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등)는 형식             │    │      │    │                  │

│      │    │승인된 제품을 사용하는가?                                     │    │      │    │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │ - 전열기, 스위치, 콘센트 등 KC 또는 KS품 사용하여야 함       │□  │□    │□  │                  │

│      │    ├───────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │    │○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등) 접지               │□  │□    │□  │                  │

│      │    │시공되어 있는가?                                              │    │      │    │                  │

└───┴──┴───────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┘

┌───┬────────────────────────────────┬───────────────────┐

│순 위 │점     검     내     용                                         │점 검 결 과(해당란에 ?체크)          │

│      ├───┬────────────────────────────┼──┬───┬──┬─────────┤

│      │점검  │세  부  점  검  내  용                                  │적합│부적합│해당│부적합 세부 내용  │

│      │항목  │                                                        │    │      │없음│(위치 · 상태 등) │

├───┼───┼────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│6     │전기  │○ 전동기에 누전보호 장치(누전차단기, EOCR 등)          │    │      │    │                  │

│      │기계  │시공되어 있는가?                                        │    │      │    │                  │

│      │기구  ├────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │및    │ - 비상용(소방 등) 전동설비 이외 사람이 쉽게 접촉할     │□  │□    │□  │                  │

│      │접지  │우려가 있는 전동기에는 누전 보호장치가 설치 되어야함.   │    │      │    │                  │

│      │상태  ├────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│      │      │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                   │

├───┼───┼────────────────────────────┬──┬───┬──┬─────────┤

│7     │비상  │○ 발전기의 가동(운전)이 가능한가?                      │    │      │    │                  │

│      │발전  ├────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │설비  │ - 한전 정전시 자동절환 (ATS)가능여부                   │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 무부하 수동운전 가동 상태 등                         │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 각종 지시계는 정격범위를 유지하고 있는가?            │    │      │    │                  │

│      │      ├────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │  - 정격 전압, 주파수, 회전수(RPM), 온도                │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 소모품 관리 상태는 양호한가?                         │    │      │    │                  │

│      │      ├────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │  - 연료량, 냉각수량, 축전지 상태, 엔진오일, 공기필터 등│□  │□    │□  │                  │

│      │      ├────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 유류, 엔진오일, 냉각수의 외부유출이 있는가?          │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 발전기 중성점과 외함 접지는 시공되어 있는가?         │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│      │      │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                   │

├───┼───┼────────────────────────────┬──┬───┬──┬─────────┤

│8     │전기실│○ 전기실 출입문에 잠금장치는 설치되어 있는가?          │□  │□    │□  │                  │

│      │,     ├────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │EPS실,│○ 전기실 출입문에 전기위험표시는 부착되어 있는가?      │□  │□    │□  │                  │

│      │축전지├────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │실    │○ 내부에 가연성 물질이 보관되어 있는가?                │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │○ 축전지실 관리는 잘되고 있는가?                       │    │      │    │                  │

│      │      ├────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │ - 별도의 축전지실 있을 경우 강제 환기장치 설치         │□  │□    │□  │                  │

│      │      │   및 온도 23°±5℃, 습도 80% 이하로 관리              │    │      │    │                  │

│      │      ├────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│      │      │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                   │

├───┼───┼────────────────────────────┬──┬───┬──┬─────────┤

│9     │방화  │○ 케이블 관통부는 내화충전구조로 마감되어 있는가?      │    │      │    │                  │

│      │구획  ├────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│      │      │  - 전기실, 발전기실, 전기배관통로(EPS)실               │□  │□    │□  │                  │

│      │      ├────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│      │      │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                   │

└───┴───┴────────────────────────────────────────────────┘

※ 차단기 고장·누전·전선의 손상 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

3. 가스분야 점검표                                 

┌──┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│순  │점 검 내 용                                                                           │점 검 결 과(해당란에 ?체크)          │

│위  ├─────┬─────────────────────────────────────┼──┬───┬──┬─────────┤

│    │분야      │세부 점검사항                                                             │적합│부적합│해당│부적합 세부 내용  │

│    │          │                                                                          │    │      │없음│(위치 · 상태 등) │

├──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│1   │안전      │○ 사용시설의 안전관리책임자를 적정하게 선임하였는가?                     │□  │□    │□  │                  │

│    │관리      │ - 고압가스 : 압축가스 100㎥·액화가스 250kg 초과 저장시설                │    │      │    │                  │

│    │실태      │ - LPG : 용기 250kg(소형저장탱크 1톤)초과 저장시설                        │    │      │    │                  │

│    │(공통)    │ - 도시가스 : 월사용 예정량 4,000 ㎥초과                                  │    │      │    │                  │

│    │*허가시설 ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │은 관련법 │○ 안전관리책임자 정기교육은 이수하였는가?                                │□  │□    │□  │                  │

│    │에 따름   │ - 최초 선임후 6개월 이내, 이후 매3년 마다                                │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │○ 가스사고배상책임보험은 가입하였는가?                                   │□  │□    │□  │                  │

│    │          │ - 특정고압가스:압축가스 50㎥이상·액화가스 250kg이상 사용자              │    │      │    │                  │

│    │          │ - LPG :                                                                  │    │      │    │                  │

│    │          │ ·1종보호시설이나 지하실에서 식품위생법에 따른 면적 100㎡이상 업소       │    │      │    │                  │

│    │          │ ·1종보호시설이나 지하실에서 식품위생법에 따른 50명이상 집단급식소       │    │      │    │                  │

│    │          │ ·전통시장에서 저장량 100kg초과인 저장설비를 갖춘 자                     │    │      │    │                  │

│    │          │ ·위 사항 외 용기 250kg(절체기사용 및 소형저장탱크 500kg)이상 저장 사용자│    │      │    │                  │

│    │          │ - 도시가스 : 월사용예정량 3,000㎥ 이상인 사용자                          │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│    │          │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                                     │

├──┼─────┼─────────────────────────────────────┬──┬───┬──┬─────────┤

│2   │배치      │○ 화기와의 거리를 유지하는가?                                            │□  │□    │□  │                  │

│    │기준      │ - 고압가스 : 가연성가스의 가스설비 및 저장설비는 화기취급장소            │    │      │    │                  │

│    │(공통)    │와 우회거리 8m(산소 저장설비는 5m)                                        │    │      │    │                  │

│    │          │ - LPG : 저장설비, 감압설비 및 배관은 화기 취급 장소까지 저장능력         │    │      │    │                  │

│    │          │1톤 미만은 2m, 3톤 미만 5m, 3톤 이상 8m 이상의 우회거리 유                │    │      │    │                  │

│    │          │지(주거용은 2m) 또는 유동방지시설 등 설치                                 │    │      │    │                  │

│    │          │ - 도시가스 : 가스계량기 또는 입상배관과 우회거리 2m 이상                 │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │○ 가스계량기와 전기설비의 이격거리는 적정한가?                           │□  │□    │□  │                  │

│    │          │ - 전기계량기?전기개폐기 60㎝ 이상, 비단열 굴뚝? 전기점멸기·           │    │      │    │                  │

│    │          │전기접속기 30㎝ 이상, 비절연전선 15㎝ 이상의 거리 유지                    │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│    │          │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                                     │

├──┼─────┼─────────────────────────────────────┬──┬───┬──┬─────────┤

│3   │저장      │○ LPG 용기설치장소 및 보관실 설치방법이 적정한가?                        │□  │□    │□  │                  │

│    │설비      │ - LPG용기는 옥외 평평한 곳에 설치하고, 넘어짐 방지용 체인설치,           │    │      │    │                  │

│    │(LPG)     │누출시 실내유입이 없어야 함                                               │    │      │    │                  │

│    │          │ - 저장량 100kg초과 시 불연재료로 용기보관실 설치                         │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │○ 소형저장탱크 설치방법은 적정한가?                                      │□  │□    │□  │                  │

│    │          │ - 통풍이 양호한 옥외에 5cm이상 두께의 일체형 콘크리트 기초위에           │    │      │    │                  │

│    │          │설치하고, 전기접지를 실시. 탱크주변 지반침하가 없어야함                   │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│    │          │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                                     │

│    │          │                                                                                                                  │

├──┼─────┼─────────────────────────────────────┬──┬───┬──┬─────────┤

│    │          │○ 중간밸브(퓨즈콕) 및 호스의 설치는 적정한가?                            │    │      │    │                  │

│4   │가스      ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │설비,     │ - 연소기 각각에 퓨즈콕(단, 연소기가 배관에 연결되거나 소비량이           │□  │□    │□  │                  │

│    │          │19,400kcal초과하거나 연소기 사용압력이 3.3kPa를 초과하는 경우             │    │      │    │                  │

│    │배관      │에는 배관용밸브 설치가능) 설치하였는가?                                   │    │      │    │                  │

│    │설비      ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │ - 호스는 3m이내로 설치하고, 호스 접속부는 호스밴드로 고정하며,           │□  │□    │□  │                  │

│    │(공통)    │   호스를 “T”자 형태로 설치한 곳은 없는가?                              │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │○ 배관의 고정상태는 적정한가?                                            │□  │□    │□  │                  │

│    │          │ - 관경 13mm미만 1m, 13~33mm는 2m, 33mm초과는 3m마다 고정                 │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │○ 배관의 방호조치와 부식방지 도색은 적정한가?                            │□  │□    │□  │                  │

│    │          │ - 차량추돌 등 충격 우려되는 배관은 배관 방호철판(4mm이상) 설치           │    │      │    │                  │

│    │          │ - 배관은 황색도색 또는 기타 도색후 황색이중안전띠로 표시                 │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │○ 가스누출은 없는가?                                                     │□  │□    │□  │                  │

│    │          │ - 비눗물(가스검지기)을 이용해 누출검지, 이상시 공급자 통해 조치          │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │○ 배관 말단부의 막음조치는 적정한가?                                     │□  │□    │□  │                  │

│    │          │ - 연소기가 연결되지 않은 배관 말단부는 안전캡으로 막음조치 실시          │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│    │          │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                                     │

├──┼─────┼─────────────────────────────────────┬──┬───┬──┬─────────┤

│5   │연소기    │○ 보일러, 온수기설치(시공표지판 포함)와 배기통재료는 적정한가?           │□  │□    │□  │                  │

│    │(공통)    │ - 목욕탕이나 환기불량 장소에 보일러나 온수기가 설치되지 않고(밀          │    │      │    │                  │

│    │          │폐식의 경우 제외), 배기통은 내식성 재질로 배기에 방해가 없고,             │    │      │    │                  │

│    │          │접속부는 내열실리콘 등(석고붕대 제외)으로 마감조치 할 것                  │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │○ 개방형 연소기 설치는 적정한가?                                         │□  │□    │□  │                  │

│    │          │ - 개방형 연소기가 설치된 곳은 환풍기나 환기구를 설치할 것                │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │○ 강제(급)배기식 연소기 설치상태가 적정한가?                             │□  │□    │□  │                  │

│    │          │ - 급기구가 설치되어 있고, 배기통이 정상 체결되어 있으며, 배기통          │    │      │    │                  │

│    │          │끝에 새가 침투하지 못하도록 조치되어 있을 것                              │    │      │    │                  │

├──┼─────┼─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│5   │연소기    │○ 가스용품은 검사품 또는 KS인증품을 사용하고 있는가?                     │□  │□    │□  │                  │

│    │(공통)    │ - 모든 가스기구는 검사품 또는 KS인증품을 사용해야 함                     │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│    │          │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                                     │

├──┼─────┼─────────────────────────────────────┬──┬───┬──┬─────────┤

│6   │사고      │○ 용접(용단)용 작업기구에 역화방지장치가 설치되어 있는가?                │□  │□    │□  │                  │

│    │예방      │ - 산소·아세틸렌 화염시설과 용접·용단작업용 기구는 압력조정기와         │    │      │    │                  │

│    │설비      │토치 사이에 검사품 또는 안전인증을 받은 역화방지장치 설치                 │    │      │    │                  │

│    │(공통)    ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │○ 가스누출경보장치가 적정하게 설치되어 있는가?                           │□  │□    │□  │                  │

│    │          │ - LPG : 저장능력 1톤 이상의 소형저장탱크 저장소에는 바닥에서             │    │      │    │                  │

│    │          │30cm이내에 검지부가 있는 가스누출 경보장치를 설치할 것                    │    │      │    │                  │

│    │          │ - 기타 고압가스 : 공기보다 무거운 가연성가스 및 독성가스 설비            │    │      │    │                  │

│    │          │에 경보장치 설치                                                          │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │○ 가스누출 자동차단장치 설치와 작동이 적정한가?                          │□  │□    │□  │                  │

│    │          │ - LPG : 1종보호시설과 지하실에서 사용하는자와 식품위생법에 따른          │    │      │    │                  │

│    │          │집단급식소나 식품접객업소(단, 소화안전장치가 부착되고 차단기능이          │    │      │    │                  │

│    │          │있는 다기능가스계량기를 부착한 경우 제외)는 연소기와 수평거리             │    │      │    │                  │

│    │          │4m이내에 검지부가 설치되어야 함.                                          │    │      │    │                  │

│    │          │ - 도시가스 : 식품위생법에 따른 식품접객업소 면적 100㎡이상 시설과        │    │      │    │                  │

│    │          │지하에 설치된 시설(단, 2천㎥미만이고 소화안전장치 부착된 연소기           │    │      │    │                  │

│    │          │에 퓨즈콕(상자콕)설치시설 및 차단기능이 있는 다기능 가스계량기            │    │      │    │                  │

│    │          │설치된 경우는 제외)은 연소기 수평거리 8m이내에 검지부 설치                │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │○ 경계책과 경계표시(“LPG저장소(연)“,“화기엄금“)는 적정한가?          │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │ - 저장능력 1톤이상인 LPG 소형저장탱크는 경계책 설치 및 경계표시          │□  │□    │□  │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │ - 용기보관실 주위에 경계표시                                             │□  │□    │□  │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │○ 가연성가스 저장설비에는 환기시설이 적정한가?                           │□  │□    │□  │                  │

│    │          │ - 저장소가 별도 건물에 있는경우는 양방향 통풍구나 환풍기를 설치          │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│    │          │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                                     │

├──┼─────┼─────────────────────────────────────┬──┬───┬──┬─────────┤

│7   │정압기    │○ 정압기는 시설기준에 적정한가?                                          │    │      │    │                  │

│    │(도시     ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │가스)     │ - 비눗물 등 가스누출 점검시 이상이 없고, 가스 검지부 및 경보기가         │□  │□    │□  │                  │

│    │          │정상작동 하는지, 이상압력 통보설비가 설치되어 있는지,                     │    │      │    │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │ - 과압 방출관이 지면에서 5m 이상 높이로 설치되었는지,                    │□  │□    │□  │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼─────────┤

│    │          │ - 분해점검(설치후 최초 3년후 및 이후 4년마다) 내역 확인                  │□  │□    │□  │                  │

│    │          ├─────────────────────────────────────┴──┴───┴──┴─────────┤

│    │          │       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                                     │

└──┴─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

  ※ 가스누출 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여                                                             

  확인점검 실시                                                                                                                         

┌──────┬────────────────┬──────┬──────────────┐

│점 검 일 시 │2020.   .    . (   :   ~   :   )│점 검 구 분 │자체 점검 / 상위 점검       │

├──────┼────────────────┴──────┴──────────────┤

│점 검 장 소 │                                                                            │

├──────┼──────────────────────────────────────┤

│점  검  자  │(소속)                              (직위)        (성명)              (서명)│

│            ├──────────────────────────────────────┤

│            │(소속)                              (직위)        (성명)              (서명)│

│            ├──────────────────────────────────────┤

│            │(소속)                              (직위)        (성명)              (서명)│

├──────┼──────────────────────────────────────┤

│확  인  자  │(소속)                              (직위)        (성명)              (서명)│

├──────┼──────────────────────────────────────┤

│점검자 의견 │                                                                            │

│( 총 평 )   │                                                                            │

└──────┴──────────────────────────────────────┘

  4. 소방분야 점검표                                                                                            

  ┌──────┬────────────────┬──────┬─────────────┐                  

  │점 검 일 시 │2020.   .    . (   :   ~   :   )│점 검 구 분 │자체 점검 / 상위 점검     │                  

  ├──────┼────────────────┴──────┴─────────────┤                  

  │점 검 장 소 │                                                                          │                  

  ├──────┼─────────────────────────────────────┤                  

  │점  검  자  │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│                  

  │            ├─────────────────────────────────────┤                  

  │            │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│                  

  │            ├─────────────────────────────────────┤                  

  │            │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│                  

  ├──────┼─────────────────────────────────────┤                  

  │확  인  자  │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│                  

  ├──────┼─────────────────────────────────────┤                  

  │점검자 의견 │                                                                          │                  

  │( 총 평 )   │                                                                          │                  

  └──────┴─────────────────────────────────────┘                  

┌──────┬───────────────────────┬───────────────────────┐

│구  분      │점 검 내 용                                   │점 검 결 과                                   │

│            │                                              │(해당란에 ?체크)                             │

│            │                                              ├──┬──┬────┬────────────┤

│            │                                              │양호│불량│해당없음│불 량 내 역             │

├──────┼───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│1. 자체안전 │ 소방안전관리자 선임 적정성(선임 등급)        │    │    │        │□미선임                │

│관리분야    │ □특급  □1급  □2급  □3급                  │    │    │        │□미신고                │

│            │                                              │    │    │        │□실무교육 미이수       │

│            ├───────────────────────┼──┴──┴────┴────────────┤

│            │소방안전관리자 선임 자격                      │□국가기술자격증(□기술사 □기사 □기타)      │

│            │                                              │□소방안전관리자수첩                          │

│            │                                              │□소방시설관리업체에 위탁선임                 │

│            │                                              │□타법령에 따라 안전관리자로 선임(겸직)       │

│            │                                              │□ 기타                                       │

│            ├───────────────────────┼──┬──┬────┬────────────┤

│            │ 소방계획서 작성 및 업무수행 여부             │    │    │        │□소방계획서 미작성(미보관)│

│            │                                              │    │    │        │□소방계획서 내용 미흡  │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────┬───────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 소방시설 자체점검 이행 여부  │작동기능점검  │    │    │        │□미실시                │

│            │                              │              │    │    │        │□거짓 또는 부실점검    │

│            │                              │              │    │    │        │□작동기능점검표 미보관 │

│            │                              │              │    │    │        │□점검기록표 미부착     │

│            │                              │              │    │    │        │□기타                  │

│            │                              ├───────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │                              │종합정밀점검  │    │    │        │□미실시                │

│            │                              │              │    │    │        │□거짓 또는 부실점검    │

│            │                              │              │    │    │        │□종합정밀점검표 미보관 │

│            │                              │              │    │    │        │□점검기록표 미부착     │

│            │                              │              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────┴───────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 다중이용업소 안전시설등 점검여부(세부점검    │    │    │        │□미실시(세부점검표 미보관)│

│            │검표 작성) 및 보관여부                        │    │    │        │□세부점검표 내용 미흡  │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 자체 소방교육 및 훈련 실시 여부              │    │    │        │□미실시                │

│            │                                              │    │    │        │□실시결과기록부 미보관 │

│            │                                              │    │    │        │□참석자현황 미작성     │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┴──┴────┴────────────┤

│            │소방관서와 합동 소방훈련 실시 여부            │□실시(□특급 □1급 □공공기관 □노유자시설 □요양│

│            │                                              │병원, □기타), □미실시                       │

├──────┼───────────────────────┼──┬──┬────┬────────────┤

│2. 소화기구 │설치 장소·거리 적정성                        │    │    │        │□은폐장소에 비치       │

│            │                                              │    │    │        │□구획된 실(33㎡ 이상) 마다 미비치│

│            │                                              │    │    │        │□화재등급에 부적절한 소화기배치│

│            │                                              │    │    │        │□보행거리 미충족       │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 소화기 유지·관리 여부                       │    │    │        │□안전핀 고정 상태 부적정│

│            │                                              │    │    │        │□지시압력계(충압) 부적정│

│            │                                              │    │    │        │□내용연수 10년 초과    │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

├──────┼───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│3. 자동     │ 수신반 전원 이상 유무                        │    │    │        │□수신반 상용전원 공급 불량│

│소화장치    │                                              │    │    │        │□수신반 자체 고장      │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 감지기(탐지부) 설치 위치 적정 여부           │    │    │        │□천장으로부터 30cm이내 미설치│

│            │                                              │    │    │        │□바닥으로부터 30cm이내 미설치│

│            │                                              │    │    │        │□수신반과 배선 단선    │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 음향장치의 음량 적정 여부                    │    │    │        │□음향장치 출력 불량    │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 열원(가스, 전기) 자동차단장치 작동여부       │    │    │        │□수동기동 시 작동 불량 │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

├──────┼─────────┬────┬────────┼──┴──┼────┴─┬──┬───────┤

│4.수계소화  │ 가압송수장치     │주펌프  │□전 동 기      │보조(충압)│□전 동 기  │예비│□전 동 기    │

│설비        │종류              │        ├────────┤          ├──────┤펌프├───────┤

│(공통)      │                  │        │□내연기관      │          │□면    제  │    │□내연기관    │

│            ├─────────┴────┴────────┼──┬──┼────┬─┴──┴───────┤

│            │ 수원 및 약제량(포소화설비) 적정 여부         │    │    │        │□수원 저수량 미확보    │

│            │                                              │    │    │        │□펌프의 후드밸브 또는 흡수│

│            │                                              │    │    │        │배관의 흡수구 설치위치 불량│

│            │                                              │    │    │        │□플루팅 스위치 고장에 따른 │

│            │                                              │    │    │        │급수불량                │

│            │                                              │    │    │        │□볼탑고장에 따른 자동급수 이상│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 소화수 공급배관 차단(폐쇄) 여부 확인         │    │    │        │□급수배관 차단(폐쇄)   │

│            │                                              │    │    │        │□급수배관 T/S 미설치   │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 가압송수장치 정상 작동여부                   │    │    │        │□자동기동 불량         │

│            │                                              │    │    │        │□수동기동 불량         │

│            │                                              │    │    │        │□설비별 펌프 표기 미표시│

│            │                                              │    │    │        │□전동기펌프 전원공급 불량│

│            │                                              │    │    │        │□전동기펌프 모터 고장  │

│            │                                              │    │    │        │□엔진펌프 동력제어반 고장│

│            │                                              │    │    │        │□엔진펌프내 점화스위치 고장│

│            │                                              │    │    │        │□엔진펌프 냉각장치 고장에 따른 │

│            │                                              │    │    │        │과열발생                │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 동력 및 감시 제어반 관리 상태                │    │    │        │□각 펌프 자·수동 기동 불량│

│            │(자동, 수동, 정지 상태 여부 등)               │    │    │        │□제어스위치 정지상태   │

│            │                                              │    │    │        │□동력제어반 표지 미표시│

│            │                                              │    │    │        │□감시제어반 회로이상(단락, 단선 등)│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 감시제어반, 비상전원 설치장소 방화구획 여부  │    │    │        │□방화구획 미비(방화문 관리상태, 벽 관│

│            │(비상조명등, 급?배기시설 설치 여부 포함)     │    │    │        │통부 등)                │

│            │                                              │    │    │        │□비상조명등 미설치     │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 송수구 관리상태 및 소방차 접근 여부          │    │    │        │□송수구 접근에 어려움  │

│            │                                              │    │    │        │□송수구 설치위치 불량(높이)│

│            │                                              │    │    │        │□송수구 마개 미설치    │

│            │                                              │    │    │        │□송수압력범위 미표시   │

│            │                                              │    │    │        │□송수구 내 쓰레기 삽입 │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├─────────┬─────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 비 상 전 원      │□자가발전설비            │    │    │        │□비상전원 연료 부족    │

│            │관 리 상 태       ├─────────────┤    │    │        │□상용전원 차단시 비상전원│

│            │                  │□축전지설비              │    │    │        │으로 전환 불량          │

│            │                  ├─────────────┤    │    │        │□축전지 불량           │

│            │                  │□기타(비상전원수전설비등)│    │    │        │□기타                  │

├──────┼─────────┴─────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│5. 옥내     │ 소화전함 위치표시등 점등 상태                │    │    │        │□위치표시등 점등 불량  │

│/옥외       │                                              │    │    │        │□위치표시등 캡 탈락    │

│소화전      │                                              │    │    │        │□펌프 기동표시등 미점등│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 소화전함내 호스, 노즐 등 관리상태            │    │    │        │□호스 및 노즐 결합상태 불량│

│            │                                              │    │    │        │□호스 고착             │

│            │                                              │    │    │        │□소화전 사용방법 미부착(외국어병│

│            │                                              │    │    │        │기 포함)                │

│            │                                              │    │    │        │□호스 및 노즐 미비치(수량부족)│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 소화전 사용에 지장을 초래하는 물건은 없      │    │    │        │□소화전 앞 장애물 적치 │

│            │는지 여부                                     │    │    │        │□소화전 문개방 불가    │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

├──────┼───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│6.포소화    │ 포 혼합장치 정상 작동여부                    │    │    │        │□포 혼합장치 작동불량  │

│설  비      │                                              │    │    │        │□포 약제량 부족        │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

├──────┼────┬──────────────────┴──┴──┴────┴────────────┤

│7.          │설치    │□전층    □주차장   □일부층(                )                                     │

│(간 이)     │장소    │                                                                                    │

│스프링      ├────┼──────────────────────────────────────────┤

│클  러      │ 유수검 │□습식   □준비작동식   □건식   □일제개방밸브   □캐비넷형(간이)                  │

│/           │지장치  ├──────────────────┬──┬──┬────┬────────────┤

│미분무      │        │접근 및 점검의 용이성               │    │    │        │□접근불량 및 공간 미확보│

│/           │        │                                    │    │    │        │□유수검지장치실 표기 미표시│

│포소화      │        │                                    │    │    │        │□보호용 철망 등으로 미구획│

│전설비      │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │개폐밸브 관리 상태                  │    │    │        │□개폐밸브 폐쇄         │

│            │        │                                    │    │    │        │□밸브 폐쇄 시 T/S 동작 불량│

│            │        │                                    │    │    │        │□개폐밸브 부식         │

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │배수밸브, 시험배관, 감지기 또는 기  │    │    │        │□유수검지장치 압력스위치 작동불량│

│            │        │동장치 작동시 작동여부              │    │    │        │□수동기동장치(SVP) 작동 불량│

│            │        │                                    │    │    │        │□화재감지회로 이상(단선,단락)│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │음향장치 정상 작동여부              │    │    │        │□방호구역 내 음향장치 출력 불량│

│            │        │                                    │    │    │        │□감시제어반 부저 출력 불량│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 헤드   │설치장소별 헤드 적정성 여부         │    │    │        │□헤드 적정성 불량(조기반응형)│

│            │        │(공동주택, 노유자, 침실, 입원실 등) │    │    │        │□헤드의 누락(미설치)   │

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │헤드감열 및 살수 분포의 방해물      │    │    │        │□페인트 등에 의한 헤드 도색│

│            │        │설치여부                            │    │    │        │□헤드 살수반경 미확보  │

│            │        │                                    │    │    │        │□헤드 천정 등 매립     │

│            │        │                                    │    │    │        │□차폐판 미설치         │

│            │        │                                    │    │    │        │□헤드 설치위치 부착면으로부터 │

│            │        │                                    │    │    │        │30cm 초과               │

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            ├────┴──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온,    │    │    │        │□방호조치 불량         │

│            │방호조치가 되고 있는지 여부                   │    │    │        │□배관 및 밸브 등 부식  │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 배관, 관부속, 밸브류 등이 변형, 손상, 부식되 │    │    │        │□배관 및 밸브 등 변형·손상·부식│

│            │었는지 여부                                   │    │    │        │□기타                  │

├──────┼───────────────────────┴──┴──┴────┴────────────┤

│8.가스계    │□이산화탄소소화설비 □할로겐화합물소화설비 □청정소화약제소화설비 □분말소화설비             │

│소  화      ├───────────────────────┬──┬──┬────┬────────────┤

│설  비      │ 기동용기 조작장치(솔레노이드)직결 여부       │    │    │        │□솔레노이드에 안전핀 체결│

│            │                                              │    │    │        │□솔레노이드와 기동용기 분리│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 기동관의 가스체크밸브의 설치위치 및 방향은 적│    │    │        │□가스체크밸브 설치위치 불량│

│            │정하게 구성되어 있는지 여부                   │    │    │        │□가스체크밸브 방향 부적정│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 수동식 및 자동식 기동장치의 정상작동여부     │    │    │        │□감지기 동작 불량(단선포함)│

│            │                                              │    │    │        │□감지기 교차회로 미구성│

│            │                                              │    │    │        │□수동조작함 수동스위치 동작불량│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 방출표시등 작동 이상 유무                    │    │    │        │□방출표시등 미설치     │

│            │                                              │    │    │        │□압력스위치 동작 시 방출표시등 │

│            │                                              │    │    │        │미점등                  │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 음향경보장치(사이렌) 정상작동여부            │    │    │        │□감지기 동작시 음향경보장치 │

│            │                                              │    │    │        │  미출력                │

│            │                                              │    │    │        │□수동조작함 개방시 음향출력 불│

│            │                                              │    │    │        │량                      │

│            │                                              │    │    │        │□음향경보장치 제어스위치 정지상태│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 소화약제량 이상 유무                         │    │    │        │□소화약제량 손실량 5% 초과│

│            │                                              │    │    │        │□약제저장용기 액위량 미표시│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├──────────┬────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 비 상 전 원        │□자가발전설비          │    │    │        │□비상전원 연료 부족    │

│            │관 리 상 태         ├────────────┤    │    │        │□상용전원 차단시 비상전원│

│            │                    │□축전지설비            │    │    │        │으로 전환 불량          │

│            │                    ├────────────┤    │    │        │□축전지 불량           │

│            │                    │□기타(비상전원수전설비등)│    │    │        │□기타                  │

├──────┼────┬─────┴────────────┴──┴──┴────┴────────────┤

│9.경보      │비상    │□P형 수신기   □P형 수신기(기록장치 내장)  □R형 수신기                            │

│설비        │경보    ├──────────────────┬──┬──┬────┬────────────┤

│            │/       │수신기 고정·외형상태 및 조작 용이  │    │    │        │□수신기 주변 장애물 적치│

│            │자동    │성 여부                             │    │    │        │□수신기 고정 불량      │

│            │화재    │                                    │    │    │        │□수신기 설치높이 불량  │

│            │탐지    │                                    │    │    │        │□스위치 파손 변경      │

│            │설비    │                                    │    │    │        │□경계구역 일람도 미비치│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │수신기 방화구획 장소 설치여부       │    │    │        │□방화구획 장소에 미설치│

│            │        │(근무자 상시 근무여부 포함)         │    │    │        │□상시 근무장소에 미설치 │

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │수신기 자동설정 여부                │    │    │        │□수신기 화재신호 입력상태│

│            │        │(주경종, 지구경종, 부저 등)         │    │    │        │□제어스위치 정지상태   │

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │발신기, 경종, 표시등 이상 유무      │    │    │        │□발신기 위치표시등 점등불량│

│            │        │                                    │    │    │        │□발신기 위치표시등 캡 탈락(파손)│

│            │        │                                    │    │    │        │□발신기 누름스위치 동작불량│

│            │        │                                    │    │    │        │□발신기 응답표시등 미점등│

│            │        │                                    │    │    │        │□지구경종 출력 불량    │

│            │        │                                    │    │    │        │□지구경종 음량크기 부족│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │음향장치의 적정성 여부              │    │    │        │□경보방식 적용 불량(전층, 우선)│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │감지기 설치 및 적응성 적정여부      │    │    │        │□감지기 미설치         │

│            │        │(감지기 누락포함)                   │    │    │        │□감지기 탈락           │

│            │        │                                    │    │    │        │□감지기 적응성 불량    │

│            │        │                                    │    │    │        │□감지기 동작 불량      │

│            │        │                                    │    │    │        │□감지기 송배전방식 미적용│

│            │        │                                    │    │    │        │□감지기 회로 단선      │

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │예비전원(축전지설비) 상태           │    │    │        │□예비전원 충전 불량    │

│            │        │                                    │    │    │        │□상용전원 차단시 예비전원   │

│            │        │                                    │    │    │        │자동전환 불량           │

│            │        │                                    │    │    │        │□예비전원 용량부족     │

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │비상    │화재시 소방용으로 자동전환 여부     │    │    │        │□비상방송설비 전원공급 차단│

│            │방송    │(타 방송차단 및 연동관리 상태 포함) │    │    │        │□화재시 소방용으로 자동전환 불량│

│            │        │                                    │    │    │        │□경보방식 적용 불량(전층, 우선)│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │화재시 자동으로 화재안내 방송 여부  │    │    │        │□자동화재탐지설비의 작동과 │

│            │        │                                    │    │    │        │연동 불량               │

│            │        │                                    │    │    │        │□화재신호 입력 시 10초 이내 방│

│            │        │                                    │    │    │        │송출력 불량             │

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │속보    │화재시 자동으로 소방관서로  통보 여부│    │    │        │□자동화재속보설비 전원공급 차단│

│            │설비    │(자동화재탐지설비와 연동관리 상태 포함)│    │    │        │□자동화재탐지설비와 연동불량│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

├──────┼────┼──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│10.         │유도등  │출입구 및 비상구, 계단참 등에 유도등 │    │    │        │□유도등 미설치         │

│피  난      │        │설치 여부(크기 적정성 여부 포함)    │    │    │        │□유도등 적응성 불량(피난구,통로)│

│설  비      │        │                                    │    │    │        │□유도등 크기 부적정    │

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │유도등 설치 위치 및 방향의 적정여부 │    │    │        │□유도등 인식불가(장애물 등)│

│            │        │(피난방향이 인지 되는지 여부)       │    │    │        │□유도등 적응성 불량(방향 포함)│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │유도등 상시 점등 여부               │    │    │        │□전원 미인가(차단기 고장 등)│

│            │        │(3선식의 경우 화재시 점등 여부)     │    │    │        │□유도등 기구불량       │

│            │        │                                    │    │    │        │□유도등 점등불량       │

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │유도등 및 유도표지의 파손?변형?탈락?누락 │    │    │        │□유도등(표지) 미설치   │

│            │        │여부                                │    │    │        │□유도등(표지)의 불량(파손 등)│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │비상전원 적정성 여부                │    │    │        │□비상전원 없음         │

│            │        │                                    │    │    │        │□비상전원 불량(방전 등)│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │비상    │설비위치의 적정여부                 │    │    │        │□피난통로상 미설치(복도, 계단 등)│

│            │조명등  │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │점검스위치 등 관리상태              │    │    │        │□점등불량(조도 1㏓ 미만 포함)│

│            │        │                                    │    │    │        │□점검스위치 작동불량   │

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │예비전원 적정여부(내장형에 한함)    │    │    │        │□예비전원 불량(방전 등)│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            ├────┼──────────────────┴──┴──┴────┴────────────┤

│            │피난    │□완강기   □구조대  □미끄럼대  □승강식피난기  □기타                             │

│            │기구    ├──────────────────┬──┬──┬────┬────────────┤

│            │        │피난기구의 사용방법 표시유무        │    │    │        │□표지 미부착           │

│            │        │                                    │    │    │        │□표지 인식불가(퇴색 등)│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │피난기구 및 고정 장치의             │    │    │        │□피난기구 불량(작동, 길이 등)│

│            │        │노후?파손?변형 유무               │    │    │        │□고정장치 불량(부식 등)│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            │        ├──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │        │설치장소의 적정성 여부              │    │    │        │□피난기구의 부적응성   │

│            │        │(축광식 표지 부착여부 포함)         │    │    │        │□개구부 사용 장애(미확보 등)│

│            │        │                                    │    │    │        │□착지면의 확보         │

│            │        │                                    │    │    │        │□밀폐창 파괴장치 미비치│

│            │        │                                    │    │    │        │□ 기타                 │

├──────┼────┴──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│11.         │ 소화용수의 규정수량 확보 여부                │    │    │        │□규정수량 미확보       │

│소  화      │                                              │    │    │        │□규정수량 부족(확인불가 포함)│

│용  수      │                                              │    │    │        │□기타                  │

│설  비      ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 소방차 접근가능 상태는?                      │    │    │        │□진입도로 없음         │

│            │                                              │    │    │        │□불법 주·정차로 접근곤란│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐 용이성 여부     │    │    │        │□투입구 위치파악 불가  │

│            │                                              │    │    │        │□투입구 개폐불가(부식 등)│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 펌프기동장치 정상 작동유무                   │    │    │        │□펌프기동장치 작동불량 │

│            │                                              │    │    │        │□펌프고장              │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 상수도소화용수설비 위치표시 적정성 여부      │    │    │        │□위치표시 미표시       │

│            │                                              │    │    │        │□위치표시 설치위치 부적정│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

├──────┼───────────────────────┴──┴──┴────┴────────────┤

│12.         │□거실제연   □특별피난계단   □비상용승강기                                                  │

│제  연      ├───────┬───────────────┬──┬──┬────┬────────────┤

│설  비      │거실제연      │제연경계벽(고정, 가동벽) 상태 │    │    │        │□제연경계벽 미설치     │

│            │              │                              │    │    │        │□제연경계벽 작동불량   │

│            │              │                              │    │    │        │□기타                  │

│            │              ├───────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │              │공조겸용인 경우 화재시 공조설 │    │    │        │□제연설비로 자동전환 불량│

│            │              │비가 제연설비로 자동변환 여부 │    │    │        │□기타                  │

│            │              ├───────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │              │각 제연구역의 공기유입구 파손, 변│    │    │        │□공기유입구 파손(변형) │

│            │              │형, 장애물 유무(내부구조변경 등)│    │    │        │□공기유입구 앞 장애물 적치│

│            │              │                              │    │    │        │□제연구역 임의변경     │

│            │              │                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────┼───────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │부 속 실      │출입문(방화문, 창문) 자동폐쇄 여부│    │    │        │□출입문 작동불량(훼손 등)│

│            │제    연      │                              │    │    │        │□출입문 완전폐쇄 불량  │

│            │              │                              │    │    │        │□자동폐쇄장치 불량     │

│            │              │                              │    │    │        │□기타                  │

│            │              ├───────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │              │차압계(차압표시계를 고정부착한 댐퍼 │    │    │        │□차압계 작동불량(미표시)│

│            │              │포함)의 정상작동 여부         │    │    │        │□차압계 오작동(수치 상이 등)│

│            │              │                              │    │    │        │□기타                  │

│            │              ├───────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │              │제연설비 작동시 출입문 개방   │    │    │        │□출입문 개방불가       │

│            │              │가능여부 (110N 이하)          │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────┼────┬──────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │공통사항      │비상전원│□자가발전설비      │    │    │        │□비상전원 없음         │

│            │              │관리상태├──────────┤    │    │        │□연료부족              │

│            │              │        │□축전지설비        │    │    │        │□비상전원 불량(축전지 방전 등)│

│            │              │        ├──────────┤    │    │        │□기타                  │

│            │              │        │□전기저장장치      │    │    │        │                        │

├──────┼───────┴────┴──────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│13.         │ 소방차의 접근 용이성 여부                    │    │    │        │□도로폭 4m 이하        │

│연  결      │                                              │    │    │        │□불법 주·정차로 접근 곤란│

│송수관      │                                              │    │    │        │□기타                  │

│/           ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│연  결      │ 송수구 표지 및 송수구역 등을 명시한 계통도   │    │    │        │□송수구역 계통도 미부착 또는 │

│살  수      │의 적정여부                                   │    │    │        │부적정                  │

│설  비      │                                              │    │    │        │□이물질 및 호스 결합부 손상│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 가압송수장치 이상 유무 상태                  │    │    │        │□가압송수장치 작동불량 │

│            │                                              │    │    │        │□가압송수장치 성능미달 │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 방수용기구함내 호스, 노즐 등 보관 상태       │    │    │        │□호스(2본) 및 노즐 미보관│

│            │(축광식표지 부착여부 포함)                    │    │    │        │□함 축광식표지 미표시  │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 헤드 파손, 탈락 및 살수장애 여부             │    │    │        │□헤드 파손(탈락 등)    │

│            │                                              │    │    │        │□헤드 살수장애         │

│            │                                              │    │    │        │□헤드 누락             │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

├──────┼───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│14.         │ 점검 또는 사용상 장애 여부                   │    │    │        │□함 문개방 불가        │

│비  상      │                                              │    │    │        │□함 전원 미인가        │

│콘센트      │                                              │    │    │        │□기타                  │

│설  비      ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 보호함 표면의 “비상콘센트” 표지 상태       │    │    │        │□표지 미부착           │

│            │                                              │    │    │        │□표지 인식불가(퇴색 등)│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 보호함 표시등 점등 상태                      │    │    │        │□표시등 없음           │

│            │                                              │    │    │        │□표시등 점등불량       │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 비상전원 이상 유무                           │    │    │        │□비상전원 없음         │

│            │                                              │    │    │        │□비상전원 불량(방전 등)│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

├──────┼───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│15.         │ 무선기기 접속단자의 유지관리 상태            │    │    │        │□위치파악 불가         │

│무선통신    │                                              │    │    │        │□접근장애(장애물, 개폐불가 등)│

│보조설비    │                                              │    │    │        │□기타                  │

├──────┼───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│16.         │ 피난?방화시설 폐쇄 또는 훼손                │    │    │        │□방화문(셔터)의 폐쇄   │

│피난방화    │                                              │    │    │        │□방화문(셔터)의 훼손   │

│시    설    │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 피난?방화시설 주변에 장애물 설치            │    │    │        │□계단상에 장애물 적치  │

│            │                                              │    │    │        │□복도상에 장애물 적치  │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 피난?방화시설의 용도에 장애를 주거나        │    │    │        │□피난·방화시설의 폐쇄(훼손)│

│            │소방활동에 지장을 주는 행위                   │    │    │        │□타 용도로 이용        │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │피난?방화시설을 변경하는 행위                │    │    │        │□구조적 임의변경       │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

├──────┼───────────────────────┴──┴──┴────┴────────────┤

│17.         │ □방염대상물품 사용 대상    □비대상                                                         │

│방염물품    ├───────────────────────┬──┬──┬────┬────────────┤

│            │ 커텐, 실내장식물 등 방염처리 여부            │    │    │        │□전체 방염 미처리      │

│            │                                              │    │    │        │□일부 물품의 방염 미처리│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 가연성 소파, 침대, 매트리스 방염처리 여부    │    │    │        │□전체 방염 미처리      │

│            │                                              │    │    │        │□일부 물품의 방염 미처리│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

├──────┼───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│18.         │ 건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m   │    │    │        │□이격거리 부적정(1m 이내)│

│화기취급시  │이상의 안전거리를 확보 상태                   │    │    │        │□기타                  │

│설          ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 가연성가스 또는 증기가 발생하거나  체류할    │    │    │        │□가연성 가스(증기)의 누설│

│            │우려가 없는 장소에 설치 여부                  │    │    │        │□가연성가스(증기)의 체류│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리   │    │    │        │□이격거리 부적정(2m 이내)│

│            │확보 상태                                     │    │    │        │□기타                  │

├──────┼───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│19.         │ 위험물 안전관리자 선임 여부                  │    │    │        │□미선임                │

│위 험 물    │                                              │    │    │        │□실무교육 미이수       │

│저장취급    │                                              │    │    │        │□기타                  │

│시    설    ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무          │    │    │        │□가연성 물질의 방치    │

│            │                                              │    │    │        │□경고표시 미표시       │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 차광 및 환기 설비 관리상태                   │    │    │        │□설비 미설치(차광, 환기등)│

│            │                                              │    │    │        │□설비 작동 불량        │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 보호액속에 보존되어야 할 위험물이 보관되어   │    │    │        │□위험물의 외부보관     │

│            │있는지 여부                                   │    │    │        │□보호액의 부족         │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 기름찌꺼기나 폐액 방치 여부                  │    │    │        │□기름찌꺼기 등 임의방치│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├────┬──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │1류     │위험물과 가연물과의 접촉 또는 혼합, │    │    │        │□접촉방지 미조치       │

│            │        │분해 촉진에 대한 방지조치 여부      │    │    │        │□접촉방지 유효성 불량  │

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │2류     │산화재와의 접촉 방지조치 여부       │    │    │        │□접촉방지 미조치       │

│            │        │                                    │    │    │        │□접촉방지 유효성 부적정│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │3류     │물과의 접촉방지에 대한 조치 여부    │    │    │        │□접촉방지 미조치       │

│            │        │                                    │    │    │        │□접촉방지 유효성 부적정│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │4류     │인화 위험성 방지조치 여부           │    │    │        │□접촉방지 미조치       │

│            │        │                                    │    │    │        │□접촉방지 유효성 부적정│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │5류     │점화원, 가열, 충격, 마찰 등 방지조치 │    │    │        │□접촉방지 미조치       │

│            │        │여부                                │    │    │        │□접촉방지 유효성 부적정│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

│            ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │6류     │가연물 접촉 방지 조치 여부          │    │    │        │□접촉방지 미조치       │

│            │        │                                    │    │    │        │□접촉방지 유효성 부적정│

│            │        │                                    │    │    │        │□기타                  │

├──────┼────┴──────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│20.         │ 비상용승강기 및 피난설비 활용시 장애 여부    │    │    │        │□설비 작동불량         │

│소  방      │                                              │    │    │        │□접근 장애(장애물 적치 등)│

│활동에      │                                              │    │    │        │□기타                  │

│관  한      ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│사  항      │ 소방차 긴급통행 등 소방활동 장애 여부        │    │    │        │□불법 주·정차 다수    │

│            │                                              │    │    │        │□이면도로 미확보       │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 연소 확대요인 여부(인접건물 현황 등)         │    │    │        │□대지경계선 안에 둘이상의 건축│

│            │                                              │    │    │        │물                      │

│            │                                              │    │    │        │□다른 건축물로부터 수평거리 │

│            │                                              │    │    │        │6m 이하                 │

│            │                                              │    │    │        │□개구부가 다른 건축물에 향함│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 다수 인명피해 발생 우려 여부                 │    │    │        │□다중이용업소 3개소 이상│

│            │                                              │    │    │        │□수용인원 100인 이상   │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 인명구조 및 피난활동 장애 여부               │    │    │        │□건축물 진입로 2개소 미만│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 자위소방대 조직 현황                         │    │    │        │□자위소방대 미조직     │

│            │                                              │    │    │        │□형식적인 자위소방대 조직│

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

│            ├───────────────────────┼──┼──┼────┼────────────┤

│            │ 사다리차 등 대형소방차 접근 여건             │    │    │        │□도로폭 4m 이하        │

│            │                                              │    │    │        │□불법 주·정차 다수    │

│            │                                              │    │    │        │□기타                  │

├──────┼───────────────────────┴──┴──┴────┴────────────┤

│21.         │1일 수용인원(□10명미만 □10명이상 □50명이상 □100명이상□ 500명이상 □1,000명이상)          │

│이용자      ├───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│특  성      │연령별 비율           │□어린이(취약전)│□청소년        │□성인          │□노인          │

│            │(100%)                ├────────┼────────┼────────┼────────┤

│            │                      │                │                │                │                │

│            ├───────────┼────────┴────────┼────────┴────────┤

│            │성별 비율             │□남성                            │□여성                            │

│            │(100%)                ├─────────────────┼─────────────────┤

│            │                      │                                  │                                  │

├──────┼───────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│22.         │연령별                │□성인(65세 미만)                 │□노인(65세 이상)                 │

│관리자      ├───────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│특  성      │성별                  │□남성                            │□여성                            │

│(관리자)    │                      │                                  │                                  │

├──────┼───────────┼─────────────────┴─────────────────┤

│23.         │119안전센터           │□2km 이하     □2～5km 이하     □5~10km 이하     □10km 초과        │

│관  할      ├───────────┼───────────────────────────────────┤

│소방서      │소방서(구조대)        │□2km 이하     □2～5km 이하     □5~10km 이하     □10km 초과        │

│거  리      │                      │                                                                      │

├──────┴───────────┴───────────────┬───────────────────┤

│24. 관할119센터 출동로 상 상습정체구간 존재 여부(러시아워 포함)     │□ 많음   □ 보통   □ 낮음   □ 없음 │

├──────────────────┬───────────────┴───────────────────┤

│25.주변 공설소화전과의 거리         │□50m 이하   □100m 이하   □150m 이하   □200m 이하   □200m 초과    │

├──────┬───────────┴─────┬─────────────────────────────┤

│26.         │건물진입 도로폭                   │□4m 이하 □4～ 6m 이하 □6m 이상                         │

│주  변      ├─────────────────┼─────────────────────────────┤

│도  로      │8t이상 대형소방차                 │□ 다수차량 부서 가능 □ 소수차량 부서 가능 □ 불가       │

│여  건      │건물 인접 부서 가능 여부          │                                                          │

│            ├─────────────────┼─────────────────────────────┤

│            │건물 진입로 평시 불법주차 등      │□많음(중대 장애) □적음(일부 장애) □없음                │

│            ├─────────────────┼─────────────────────────────┤

│            │건물 4개면 작전 전개 가능성       │□ 1면 가능 □ 2면 가능 □ 3면 가능 □ 4면 가능           │

├──────┴────────┬────────┴────┬────────────┬───────────┤

│27.숙박여부(이용자)           │ `□숙박 □ 비숙박        │28.숙박여부(관리자)     │□숙박 □ 비숙박      │

├───────────────┴───────┬─────┴────────────┴───────────┤

│29.화재 시 인접건물 연소확대 가능성           │□ 높음   □ 보통    □ 낮음    □ 없음                     │

├───────────────────────┼──────────────────────────────┤

│30.화재 시 인접임야 연소확대 가능성           │□ 높음    □ 보통    □ 낮음    □ 없음                    │

├────────────┬──────────┴──────────────────────────────┤

│31. 중대한              │□ 필로티주차장 □ 통유리 등 살수?파괴?진입 장애 □ 가연성 외장재               │

│화재진압 및             │□ 내부 가연물 다량 □ 배연 곤란 □ 단일 피난구 □ 내부구조 복잡                  │

│인명구조 장애요인       │□ 중증환자 □ 영유아 이용자  □ 고령노인  □ 낮음(없음)                          │

├────────────┴───────────────┬─────────────────────────┤

│32. 와상환자 있는 병원?요양원 등의 경우                │□ 적정    □ 통로 폭 협소   □ 없음              │

│침대로 피난할 수 있는 적정 경사로 존재 여부             │                                                  │

├──────┬──────┬──────┬──────┬┴──┬─────┬──────┬───┬─────┤

│33. 야간    │□노인      │명          │□청장년    │명    │□여성    │명          │□남성│명        │

│근무자      │(65세이상)  │            │            │      │          │            │      │          │

└──────┴──────┴──────┴──────┴───┴─────┴──────┴───┴─────┘

 5. 승강기분야 점검표               

┌──────┬────────────────┬──────┬─────────────┐

│점 검 일 시 │2020.   .    . (   :   ~   :   )│점 검 구 분 │자체 점검 / 상위 점검     │

├──────┼────────────────┴──────┴─────────────┤

│점 검 장 소 │                                                                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┤

│점  검  자  │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

│            ├─────────────────────────────────────┤

│            │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

│            ├─────────────────────────────────────┤

│            │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

├──────┼─────────────────────────────────────┤

│확  인  자  │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

├──────┼─────────────────────────────────────┤

│점검자 의견 │                                                                          │

│( 총 평 )   │                                                                          │

│            │                                                                          │

│            │                                                                          │

│            │                                                                          │

│            │                                                                          │

└──────┴─────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────┬────────────────────┐

│세 부 점 검 사 항                               │점 검 결 과(해당란에 ?체크)            │

│                                                ├───┬───┬──┬─────────┤

│                                                │적 합 │부적합│해당│부적합 세부 내용  │

│                                                │      │      │없음│(위치 · 상태 등) │

├────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│○ 엘리베이터                                   │      │      │    │                  │

├────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 내부 이용자 안전수칙 부착 여부               │□    │□    │□  │                  │

├────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 검사합격증명서 부착 여부                     │□    │□    │□  │                  │

├────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 문 닫힘 안전장치 작동상태 적정 여부          │□    │□    │□  │                  │

├────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 비상 통화장치 작동 및 통화상태 적정 여부     │□    │□    │□  │                  │

├────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 기계실 조속기 구동휠 보호커버 설치(관리) 여부│□    │□    │□  │                  │

├────────────────────────┴───┴───┴──┴─────────┤

│       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                             │

├────────────────────────┬───┬───┬──┬─────────┤

│○ 에스컬레이터                                 │      │      │    │                  │

├────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 승강장 주의표시 부착 여부                    │□    │□    │□  │                  │

├────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 검사합격증명서 부착 여부                     │□    │□    │□  │                  │

├────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 스커트 가드 설치(관리) 상태 적정 여부        │□    │□    │□  │                  │

├────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 에스컬레이터 디딤판 설치(관리)상태 적정 여부 │□    │□    │□  │                  │

├────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 콤 설치(관리)상태 적정 여부                  │□    │□    │□  │                  │

├────────────────────────┴───┴───┴──┴─────────┤

│       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                             │

└─────────────────────────────────────────────┘

6. 옹벽분야 점검표(재해취약시설 외 부대 옹벽)

┌──────┬────────────────┬──────┬─────────────┐

│점 검 일 시 │2020.   .    . (   :   ~   :   )│점 검 구 분 │자체 점검 / 상위 점검     │

├──────┼────────────────┴──────┴─────────────┤

│점 검 장 소 │                                                                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┤

│점  검  자  │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

│            ├─────────────────────────────────────┤

│            │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

│            ├─────────────────────────────────────┤

│            │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

├──────┼─────────────────────────────────────┤

│확  인  자  │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

├──────┼─────────────────────────────────────┤

│점검자 의견 │                                                                          │

│( 총 평 )   │                                                                          │

│            │                                                                          │

└──────┴─────────────────────────────────────┘

┌────────────────┬────────────────────┐

│세 부 점 검 사 항               │점 검 결 과(해당란에 ?체크)            │

│                                ├───┬───┬──┬─────────┤

│                                │적 합 │부적합│해당│부적합 세부 내용  │

│                                │      │      │없음│(위치 · 상태 등) │

├────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│○ 옹벽 전면                    │      │      │    │                  │

├────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 균열의 발생 여부             │□    │□    │□  │                  │

├────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 이음부 이격 여부             │□    │□    │□  │                  │

├────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 전면부 배부름(돌출) 여부     │□    │□    │□  │                  │

├────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 주변부 탁한 용수유출 여부    │□    │□    │□  │                  │

├────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 낙석 여부                    │□    │□    │□  │                  │

├────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 단차, 전도 발생 여부         │□    │□    │□  │                  │

├────────────────┴───┴───┴──┴─────────┤

│       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술             │

├────────────────┬───┬───┬──┬─────────┤

│○ 옹벽 배면                    │      │      │    │                  │

├────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 지반의 균열 및 침하 발생 여부│□    │□    │□  │                  │

├────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 배수로의 기능저하 여부       │□    │□    │□  │                  │

├────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 옹벽 인접 교목 식생(2m이내)  │□    │□    │□  │                  │

├────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 콘크리트 파손                │□    │□    │□  │                  │

├────────────────┴───┴───┴──┴─────────┤

│       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술             │

├────────────────┬───┬───┬──┬─────────┤

│○ 옹벽 기초부                  │      │      │    │                  │

├────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 지반융기 여부                │□    │□    │□  │                  │

├────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 옹벽 침하 여부               │□    │□    │□  │                  │

├────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 주변부 탁한 용수유출 여부    │□    │□    │□  │                  │

├────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 세굴의 발생 여부             │□    │□    │□  │                  │

├────────────────┴───┴───┴──┴─────────┤

│       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술             │

└─────────────────────────────────────┘

※ 기초 세굴·부등침하·옹벽의 균열 및 파손 등 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

7. 사면(급경사지)분야 점검표(재해취약시설외 절토사면)

┌──────┬────────────────┬──────┬─────────────┐

│점 검 일 시 │2020.   .    . (   :   ~   :   )│점 검 구 분 │자체 점검 / 상위 점검     │

├──────┼────────────────┴──────┴─────────────┤

│점 검 장 소 │                                                                          │

├──────┼─────────────────────────────────────┤

│점  검  자  │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

│            ├─────────────────────────────────────┤

│            │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

│            ├─────────────────────────────────────┤

│            │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

├──────┼─────────────────────────────────────┤

│확  인  자  │(소속)                            (직위)        (성명)              (서명)│

├──────┼─────────────────────────────────────┤

│점검자 의견 │                                                                          │

│( 총 평 )   │                                                                          │

└──────┴─────────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬────────────────────┐

│세 부 점 검 사 항                 │점 검 결 과(해당란에 ?체크)            │

│                                  ├───┬───┬──┬─────────┤

│                                  │적 합 │부적합│해당│부적합 세부 내용  │

│                                  │      │      │없음│(위치 · 상태 등) │

├─────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│○ 경사면내                       │      │      │    │                  │

├─────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 균열의 발생 여부               │□    │□    │□  │                  │

├─────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 침하의 발생 여부               │□    │□    │□  │                  │

├─────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 융기(배부름)의 발생 여부       │□    │□    │□  │                  │

├─────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 수목의 전도 여부               │□    │□    │□  │                  │

├─────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 낙석의 발생 여부               │□    │□    │□  │                  │

├─────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 뜬 돌의 존재 여부              │□    │□    │□  │                  │

├─────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 하단부 침식 발생여부           │□    │□    │□  │                  │

├─────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 지하수 유출 및 탁수의 용출 여부│□    │□    │□  │                  │

├─────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 사면의 붕괴 이력 및 규모, 위치 │□    │□    │□  │                  │

├─────────────────┴───┴───┴──┴─────────┤

│       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술               │

└──────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────┬────────────────────┐

│세 부 점 검 사 항                                   │점 검 결 과(해당란에 ?체크)            │

│                                                    ├───┬───┬──┬─────────┤

│                                                    │적 합 │부적합│해당│부적합 세부 내용  │

│                                                    │      │      │없음│(위치 · 상태 등) │

├──────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│○ 상 · 하부 사면 및 도로면                        │      │      │    │                  │

├──────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 균열의 발생 여부                                 │□    │□    │□  │                  │

├──────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 침하의 발생 여부                                 │□    │□    │□  │                  │

├──────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 융기(배부름)의 발생 여부                         │□    │□    │□  │                  │

├──────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 낙석의 발생 여부                                 │□    │□    │□  │                  │

├──────────────────────────┴───┴───┴──┴─────────┤

│       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                 │

├──────────────────────────┬───┬───┬──┬─────────┤

│○ 보호공 혹은 보강공 등 구조물                     │      │      │    │                  │

├──────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 평면상 높낮이 차(단차)의 발생 여부               │□    │□    │□  │                  │

├──────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 모르터 표면의 습윤여부                           │□    │□    │□  │                  │

├──────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 배수공의 막힘 등 배수기능 저하여부               │□    │□    │□  │                  │

├──────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 보호?보강 구조물의 파손발생여부                 │□    │□    │□  │                  │

├──────────────────────────┼───┼───┼──┼─────────┤

│ - 소규모 낙석, 붕괴에 의한 보호?보강 효과 저하여부│□    │□    │□  │                  │

├──────────────────────────┴───┴───┴──┴─────────┤

│       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술                                 │

└───────────────────────────────────────────────┘

※ 기초 세굴·부등침하 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

 재해취약시설(대학실험실)

┌───┬────────┬───┬─────────────────────┐

│학교명│                │연락처│000-000-0000(010-0000-0000)               │

├───┼────────┼───┼─────────────────────┤

│점검일│     .    .    .│확인자│직급          성명         (서명)         │

├───┼────────┴───┴─────────────────────┤

│점검자│직급          성명         (서명), 직급          성명         (서명)│

└───┴──────────────────────────────────┘

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓

┃점 검 항 목                             │점 검 내 용 │조 치 사 항 ┃

┠────────────────────┼──────┼──────┨

┃? 실험실 관리현황                      │            │            ┃

┠────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 실험실과 연구실 분리 여부              │            │            ┃

┠────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 개인보호구 비치?관리 상태             │            │            ┃

┠────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 안전장비 구축?관리 상태               │            │            ┃

┠────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 덕트(중앙시스템 경우) 및 필터 관리     │            │            ┃

┠────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 실험실 내?외부 각종 안전정보 게시 및  │            │            ┃

┃비치 여부                               │            │            ┃

┠────────────────────┼──────┼──────┨

┃? 유독물질 저장관리현황                │            │            ┃

┠────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 유독물질 기록?관리 상태               │            │            ┃

┠────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 유독물질 저장?보관 상태               │            │            ┃

┠────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 유독물질 저장시설 관리 상태            │            │            ┃

┠────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 유독물질 표시 관리 상태                │            │            ┃

┠────────────────────┼──────┼──────┨

┃? 폐기물 관리현황                      │            │            ┃

┠────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 폐액 전용용기 사용?관리 상태          │            │            ┃

┠────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 폐기물 관리?처리 현황                 │            │            ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛

 재해취약시설(축대·옹벽·석축 등)

┌───┬────────┬───┬─────────────────┐

│학교명│                │확인자│직급          성명         (서명) │

├───┼────────┼───┼─────────────────┤

│점검일│     .    .    .│점검자│직급          성명         (서명) │

│      │                │      ├─────────────────┤

│      │                │      │직급          성명         (서명) │

│      │                │      ├─────────────────┤

│      │                │      │직급          성명         (서명) │

│      │                │      ├─────────────────┤

│      │                │      │직급          성명         (서명) │

└───┴────────┴───┴─────────────────┘

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓

┃점 검 항 목                                         │점 검 내 용 │조 치 사 항 ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 1) 기초지반                                        │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 세굴, 활동 발생 유무                            │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 주변 구조물 균열 발생과 변형(배부름 등)발생 여부│            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 2) 콘크리트 옹벽                                   │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 파손 및 손상, 균열 발생 여부                    │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부            │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 철근 노출 발생 여부                             │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 배수공 상태(막힘 여부)                          │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 3) 보강토 옹벽                                     │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 파손 및 손상 , 균열(블록) 발생 여부             │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 블록(판넬) 유실 여부                              │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 블록(판넬) 이격 발생 여부                         │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 배부름 현상 여부                                  │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 4) 석축                                            │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생 여부              │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 견칫돌 유실 여부                                  │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 견칫돌 이격 발생 유무                             │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 5) 개비온 옹벽                                     │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 채움재 유실 여부                                │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 와이어 메쉬(wire mesh)의 파손 여부              │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 6) 주변시설                                        │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 주변시설(배수로,측구)의 존재 유·무             │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 주변 배수시설의 관리 상태                       │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 상부 절토사면 존재시 낙석의 유무 및 표면        │            │            ┃

┃침출수 유출 상태                                    │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 도로융기 발생 여부(도로시설)                    │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 침하의 발생 여부(상부지반)                      │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 7) 긴급상황대비                                    │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 수방자재 가용 여부                              │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 주민 대피 시설 확보 여부                          │            │            ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛

?? 재해취약시설(절토 등 사면)

┌───┬────────┬───┬─────────────────┐

│학교명│                │확인자│직급          성명         (서명) │

├───┼────────┼───┼─────────────────┤

│점검일│     .    .    .│점검자│직급          성명         (서명) │

│      │                │      ├─────────────────┤

│      │                │      │직급          성명         (서명) │

│      │                │      ├─────────────────┤

│      │                │      │직급          성명         (서명) │

│      │                │      ├─────────────────┤

│      │                │      │직급          성명         (서명) │

└───┴────────┴───┴─────────────────┘

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓

┃점 검 항 목                                       │점 검 내 용 │조 치 사 항 ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 1) 절토부                                        │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 인장균열 발생 여부                            │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 침하 발생 여부                                │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 배불음 발생 여부                              │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 급격한 지하수 용출 여부                       │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 기존 지하수 용출 여부                         │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 기존 지하수 탁도 변화 여부                    │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 지속적인 낙석 발생 여부                       │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 블록(판넬) 유실 여부                            │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 블록(판넬) 이격 발생 여부                       │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 배부름 현상 여부                                │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 2) 상부자연사면                                  │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 인장균열 발생 여부                            │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 침하 발생 여부                                │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 낙석의 발생 여부                                │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 3) 절개지·낙석 위험지구                         │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 절개지, 암반 등에서 결빙과 해빙의 반복으로    │            │            ┃

┃    토사 유실 위험성 여부                         │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 낙석방지책, 망 등 안전시설 설치 및 훼손, 방치 │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 위험지역 안내표지판 설치 여부                 │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 기타                                            │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 4) 도로                                          │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 균열의 발생 여부                              │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 침하의 발생 여부                              │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 도로융기 발생 여부                            │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 5) 보수/보강절개지·낙석 위험지구                │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 절개지, 암반 등에서 결빙과 해빙의 반복으로    │            │            ┃

┃    토사 유실 위험성 여부                         │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 낙석방지책, 망 등 안전시설 설치 및 훼손, 방치 │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 위험지역 안내표지판 설치 여부                 │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 6) 긴급상황대비                                  │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 수방자재 가용 여부                            │            │            ┃

┠─────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 주민 대피 시설 확보 여부                        │            │            ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛

?? 재해취약시설(건설 공사장)

┌───┬────────┬───┬─────────────────┐

│학교명│                │확인자│직급          성명         (서명) │

├───┼────────┼───┼─────────────────┤

│점검일│     .    .    .│점검자│직급          성명         (서명) │

│      │                │      ├─────────────────┤

│      │                │      │직급          성명         (서명) │

│      │                │      ├─────────────────┤

│      │                │      │직급          성명         (서명) │

│      │                │      ├─────────────────┤

│      │                │      │직급          성명         (서명) │

├───┼────────┴───┼─────────┬───────┤

│사업명│                        │사업비(공사비기준)│  백만원      │

└───┴────────────┴─────────┴───────┘

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓

┃점 검 항 목                                         │점 검 내 용 │조 치 사 항 ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 1) 일반사항                                        │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 원지반 상태, 시공의 적정성 여부                 │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 지하매설물 조사 여부                            │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 깍기비탈면의 적정구배 준수 여부                 │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 측구 , 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및        │            │            ┃

┃표면수 유입방지 조치 여부                           │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 동절기 공사 시공계획서 작성 및 준수 여부          │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 2) 흙막이 지보공                                   │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 시공상세도에 의한 시공 및 작업 준수 여부        │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 용접부위 및 부재 접합, 교차부 상태 및 부재손상  │            │            ┃

┃변형, 부식 변위, 탈락 등의 이상 유무                │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 수평버팀대(strut)좌굴방지 등의 조치 이상 여부   │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 계측관리 실시 여부 및 계측항목, 주기, 기준치    │            │            ┃

┃초과 여부                                           │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 토류판 물림 길이 및 배면 공극 여부              │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 여부           │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 3) 거푸집 설치 상태 점검                           │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ - 기 설치된 동바리, 거푸집 판넬 등의 존치 상태     │            │            ┃

┃및 후속작업 진행 여부                               │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ - 거푸집 내부 빙설, 오물 찌거기 등의 제거 유무     │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ - 긴결철선, 폼타이 등의 거푸집 고정 철물류의       │            │            ┃

┃녹제거 유무                                         │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 4) 동바리 설치 상태 점검                           │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 구조검토에 따른 조립도의 적정성                 │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 허용응력에 대한 구조검토의 적정성               │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 하중의 지지상태                                 │            │            ┃

┠──────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 이음 및 재료상태                                │            │            ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓

┃점 검 항 목                                           │점 검 내 용 │조 치 사 항 ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 상부 U-Head의 편심 유무 확인                      │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 수평 연결재 및 동바리 설치 상태 적정성            │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 단상으로 조립하는 거푸집 동바리 설치상태 적정성     │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 5) 건물 외벽 비계 설치 상태 점검                     │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 작업후 시공 상세도에 의한 변경 부위 점검 여부       │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 비계설치 하단부에 지반 침하로 인한 들뜸, 고임대     │            │            ┃

┃변형부위 이상 유무                                    │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 비계 연결 철물의 이완상태 확인 후 정비 여부         │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 공사중 비계의 파손부위 및 수직, 수평불량 부위     │            │            ┃

┃    재시공 여부                                       │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 비계 기둥간 적재하중의 적정성(400kg이하)          │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 구조계산서 및 설계도의 일치여부 및 시공의 적정성  │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 6) 비계 다리 설치 상태 점검                          │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 비계다리 연결부위의 지반 침하 및 휨 발생 여부     │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 비계다리 연결 철물의 이완 상태 및 정비 여부         │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃- 비계발판 및 미끄럼막이 연결철물 결속상태 보완       │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃ 7) 공사장 주변 및 건설 기계 장비 점검                │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 흙, 눈 등으로 은폐된 웅덩이, 터파기 개소 방치 여부│            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 건설기계류(리프트,윈치,호이스트,타워크레인 등)    │            │            ┃

┃의 작동 상태 및 안전장치 이상 유무                    │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 각종 자재 및 잔재, 쓰레기 등의 정리정돈 상태      │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 크레인 권과방지 장치, 과부하방지 및 비상정지      │            │            ┃

┃장치 등 설치 여부                                     │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 장비의 전도 방지 조치 여부                        │            │            ┃

┠───────────────────────────┼──────┼──────┨

┃  - 작업대차 사용시 구조계산서, 설계도서와의 부합 여부│            │            ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛

별표 0003: 정밀안전진단실시결과 평가서

■ 교육시설 안전점검 등에 관한 지침 [별지 제3호서식]

정밀안전진단실시결과 평가서

┌─────────────────────────────┐

│  본 평가 결과에 대한 내용은 외부에 공개될 수 없사오니 비 │

│밀을 유지시켜 주시기 바라며, 공정하고 객관적으로 평가     │

│해 주시기 바랍니다.                                       │

└─────────────────────────────┘

교육부/감독기관

정밀안전진단실시결과 평가서

□ 시설물 진단개요

┏━━━━┯┳━━━━━━━┯━━━━┓

┃과 업 명│┃평 가 자      │ 소속 : ┃

┃        │┃              │ 직위 : ┃

┃        │┃              │ 성명 : ┃

┃        │┠───────┼────┨

┃        │┃교육시설의 장 │        ┃

┃        │┠───────┼────┨

┠────┼┨준공년도      │        ┃

┃시 설 물│┠───────┼────┨

┃개    요│┃진단기간      │        ┃

┃        │┠───────┼────┨

┃        │┃계약금액      │        ┃

┃        │┠───────┼────┨

┃        │┃안전등급      │        ┃

┗━━━━┷┻━━━━━━━┷━━━━┛

□ 정밀안전진단실시결과 평가표

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━┓

┃평   가   항   목                       │가  │평가척도 (B)                          │배점  │평가 결과 요약┃

┃                                        │중  ├───┬───┬───┬───┬───┤(A×B)│              ┃

┃                                        │치  │적 정 │대체로│보 통 │약 간 │부 족 │      │              ┃

┃                                        │(A) │      │적 정 │      │부 족 │      │      │              ┃

┃                                        │    ├───┼───┼───┼───┼───┤      │              ┃

┃                                        │    │5     │4     │3     │2     │1     │      │              ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━┫

┃Ⅰ. 진단계획의 수립 및 자료조사                                                                               ┃

┠────────────────────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┨

┃① 진단계획수립 및 보고서체계의         │1.0 │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃   적정성                               │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 설계도서 등 관련서류 사전검토(0.3)  │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 과업수행계획서 작성(0.4)            │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 보고서 작성 체계 등(0.3)            │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┠────────────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┨

┃② 자료조사ㆍ분석의 적정성              │2.0 │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 설계도서 및 시공자료 등 조사(0.8)   │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 보수ㆍ보강 및 유지관리관련 자료조사 │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃(0.6)                                   │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 기존 점검ㆍ진단보고서 검토ㆍ분석 등 │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃(0.6)                                   │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┠────────────────────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┨

┃Ⅱ. 현장조사 ㆍ 시험                                                                                          ┃

┠────────────────────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┨

┃③ 외관조사 및 결과분석의 적정성        │3.0 │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 하중상태 등 조사(0.7)               │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 부재변형 등 조사(0.7)               │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 손상,결함,열화 등 조사 및 외관조사  │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃망도 작성(0.7)                          │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 결함(손상) 발생원인 분석(0.9)       │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┠────────────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┨

┃④ 현장 비파괴시험, 재료시험 등         │2.0 │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃   각종 시험ㆍ분석의 적정성             │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 조사ㆍ시험 항목 선정(0.6)           │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ㆍ 조사ㆍ시험 방법 및 수량(0.6)         │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ㆍ 조사ㆍ시험 결과 분석 및 평가(0.8)    │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━┛

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━┓

┃평   가   항   목                         │가  │평가척도 (B)                          │배점  │평가 결과 요약┃

┃                                          │중  ├───┬───┬───┬───┬───┤(A×B)│              ┃

┃                                          │치  │적 정 │대체로│보 통 │약 간 │부 족 │      │              ┃

┃                                          │(A) │      │적 정 │      │부 족 │      │      │              ┃

┃                                          │    ├───┼───┼───┼───┼───┤      │              ┃

┃                                          │    │5     │4     │3     │2     │1     │      │              ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━┫

┃Ⅲ. 검토ㆍ분석                                                                                                  ┃

┠─────────────────────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┨

┃⑤ 구조해석, 안전성검토 등의              │3.0 │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃   적정성                                 │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 구조해석 위치(대상)선정, 재료물성 등  │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃해석조건 적용(1.0)                        │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 모델링 및 해석방법(1.0)               │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 내하력 판정 및 안전성검토 결과 등     │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃(1.0)                                     │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┠─────────────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┨

┃⑥ 손상 및 결함 등에 대한 원인 추         │2.0 │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃정의  적정성                              │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 결함항목별 원인추정(1.0)              │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 부재(부위)별 원인추정 등(1.0)         │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┠─────────────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┨

┃⑦ 평가결과의 적정성                      │3.0 │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 상태평가결과(1.0)                     │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 구조안전성평가결과(1.0)               │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 안전등급 지정 등(1.0)                 │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┠─────────────────────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┨

┃Ⅳ. 보수ㆍ보강 공법 및 유지관리방안 제시의 적정성                                                               ┃

┠─────────────────────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┨

┃⑧ 보수ㆍ보강 방법의 적정성               │2.0 │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 보수ㆍ보강의 필요성 판단 및 수준의 결 │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃정(0.6)                                   │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 보수ㆍ보강 공법의 선정 및 우선순위 결 │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃정(0.8)                                   │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 유지관리방안 제시(0.6)                │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┠─────────────────────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┨

┃Ⅴ. 종합결론의 적정성                                                                                           ┃

┠─────────────────────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┨

┃⑨ 종합결론의 적정성                      │2.0 │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 종합결론(1.0)                         │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃ ㆍ 사용제한 등 안전 및 유지관리          │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┃   필요사항 조치 등(1.0)                  │    │      │      │      │      │      │      │              ┃

┠─┬───────────────────┼──┼───┴───┴───┴───┴───┼───┼────┬──┨

┃계│평 가 점 수                           │20.0│                                      │      │평가    │    ┃

┃  │(100점 만점)                          │    │                                      │      │필요여부│    ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━┛

1. 대상구조물의 구조적 특성 및 중요도 등에 따라 본 서식의 평가항목 및 가중치를 변경할 수 있음.

별표 0004: 평가결과에 대한 이의신청서

■ 교육시설 안전점검 등에 관한 지침 [별지 제4호서식]

평가결과에 대한 이의신청서

┌─────────┬───────────────────────────────┐

│1. 시설물명       │                                                              │

├─────────┼───────────────────────────────┤

│2. 점검ㆍ진단기간 │                                                              │

├─────────┼───────────────────────────────┤

│3. 점검ㆍ진단기관 │                                                              │

├─────────┼───────────────────────────────┤

│4. 책임기술자     │소속                    성명:             (인)                │

├─────────┼───────────────────────────────┤

│5. 교육시설의 장  │                                                              │

├─────────┼───────────────────────────────┤

│6. 평가결과       │                                                              │

│                  │* 시정 또는 부실 중 해당하는 결과를 기입합니다.               │

├─────────┴───────────────────────────────┤

│                                                                                  │

├──────────┬──────────────────────────────┤

│이의신청 사항       │사유                                                        │

├──────────┼──────────────────────────────┤

│                    │                                                            │

├──────────┼──────────────────────────────┤

│                    │                                                            │

├──────────┼──────────────────────────────┤

│                    │                                                            │

├──────────┼──────────────────────────────┤

│                    │                                                            │

├──────────┼──────────────────────────────┤

│                    │                                                            │

├──────────┼──────────────────────────────┤

│                    │                                                            │

├──────────┼──────────────────────────────┤

│                    │                                                            │

├──────────┴──────────────────────────────┤

│※ 이의신청 내용이 많은 경우 별지에 작성할 수 있으며, 이의신청 사유를 증빙할 수 있│

│는 자료를 함께 제출하시기 바랍니다.                                               │

└─────────────────────────────────────────┘


부칙

['        부칙 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.', '        부칙 (유효기한 설정을 위한 교육부 소관 3개 행정규칙의 일괄개정)이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.', '        부칙 이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.', '        부칙 이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20210730', '20220101', '20230807', '20241222'] (공포번호: ['2021-22', '2022-1', '2023-22', '2024-24'])