# 전기설비 검사 및 점검의 방법·절차 등에 관한 고시
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20230426, 시행일자=20240701, 소관부처=산업통상자원부)
행정규칙번호: 2023-81
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 전기설비 검사 및 점검의 방법·절차 등에 관한 고시
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20230426
발령번호: 2023-81
시행일자: 20240701
소관부처: 산업통상자원부
담당부서기관: 산업통상자원부(에너지안전과)
현행여부: Y

조문내용:
[' 제1장 총칙', '제1조(목적) 이 고시는「전기안전관리법」(이하 ‘법’이라 한다) 제18조에 따라 전기설비의 검사 및 점검의 방법ㆍ절차 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.', '제2조(적용 범위) 이 고시는 법 제9조, 제11조부터 제15조까지 및 「전기사업법」 제63조의 규정에 따른 전기설비의 사용전검사, 정기검사, 일반용전기설비의 점검, 여러 사람이 이용하는 시설 등의 전기안전점검, 공동주택 등의 안전점검, 특별안전점검 및 응급조치 업무 처리에 적용한다.', '제3조(정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.1. ‘전기사업용전기설비’(이하 ‘사업용전기설비’라 한다)란 법 제2조제7호에 따라 전기사업자가 전기사업에 사용하는 전기설비를 말한다.2. ‘자가용전기설비’란 사업용전기설비 및 일반용전기설비 외의 전기설비를 말한다.3. ‘일반용전기설비’란 법 제2조제8호 및 「전기사업법 시행규칙」 제3조에 따른 소규모의 전기설비로서 한정된 구역에서 전기를 사용하기 위하여 설치하는 전기설비를 말한다.4. ‘전기수용설비’란 수전설비와 구내배전설비를 말한다.5. ‘수전설비’란 타인의 전기설비 또는 구내발전설비에서 전기를 공급받아 구내배전설비로 전기를 공급하는 전기설비로, 수전지점부터 배전반(구내배전설비로 전기를 배전하는 전기설비를 말한다)까지의 설비를 말하며 그 범위는 별표 5와 같다.6. ‘구내배전설비’란 수전설비의 배전반부터 전기사용기기까지 이르는 전선로ㆍ개폐기ㆍ차단기ㆍ분전함ㆍ콘센트ㆍ제어반ㆍ스위치 및 그 밖의 부속설비를 말한다.7. 8. ‘신재생에너지발전설비’란 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법의 규정에 따라 태양에너지ㆍ바이오에너지ㆍ풍력ㆍ수력ㆍ연료전지ㆍ해양에너지ㆍ폐기물에너지ㆍ지열에너지ㆍ수소에너지ㆍ석탄가스화발전ㆍ전기저장장치 등 신재생에너지를 이용하여 전기를 생산하는 설비를 말한다.9. ‘사업장’이란 사업용전기설비의 경우에는 「전기사업법」 제7조에 따라 전기사업허가를 받은 곳을 말하고, 자가용전기설비의 경우에는 법 제8조에 따라 공사계획인가를 받거나 신고를 한 곳을 말하며, 용량이 증설되는 경우에는 같은 사업장으로 본다.10. ‘기술기준’이란 「전기사업법」 제67조에 따라 산업통상자원부장관이 고시하는 전기설비기술기준을 말한다.11. ‘검사기관’이란 법 제43조제2항에 따라 정부에서 전기설비 검사업무를 위탁받아 수행하는 한국전기안전공사(이하 ‘안전공사’라 한다)를 말한다.12. ‘검사자’란 「전기안전관리법 시행규칙」(이하 ‘시행규칙’이라 한다) 제10조에 따른 기술 자격을 가진 사람으로서 안전공사에 소속되어 전기설비 검사업무를 수행하는 사람을 말한다.13. ‘점검기관’이란 법 제12조에 따라 정부로부터 점검업무를 위탁받아 수행하는 안전공사를 말한다.14. ‘점검자’란 시행규칙 제13조에 따른 자격을 갖추고 점검업무를 수행하는 안전공사의 소속 직원을 말한다.15. ‘사용전점검’이란 법 제12조제1항에 따라 전기설비의 설치공사 또는 변경공사(한전과 계약한 전기공급계약 용량의 증감 또는 공급 방식 등이 변경되는 공사)가 완료된 후, 전기를 공급하기 전에 실시하는 점검을 말한다.16. ‘정기점검’이란 법 제12조제1항에 따라 사용전점검 또는 정기점검을 한 후, 시행규칙 제12조에 따라 정기적으로 실시하는 점검을 말한다.16의2. "원격점검장치"란 전기안전 원격점검기능을 갖추고 측정된 정보를 관제센터로 전송하는 장치를 말한다.16의3. "원격점검장치통합시험"(이하 "통합시험"이라 한다)이란 원격점검장치와 관제센터간의 통신상태 및 원격점검장치 기능이 적합한지 여부를 확인하는 시험을 말한다.17. ‘전기설비 단선결선도’란 전기설비의 인입선부터 최하위 분전반까지 그 사이에 있는 개폐기, 차단기 종류ㆍ용량, 전등, 전열 등과 연결된 전선의 종류ㆍ굵기ㆍ수를 한 선으로 나타내는 결선도(별표 1)를 말한다.18. ‘안전점검용단말기’란 법 제12조에 따라 일반용전기설비의 점검결과를 입력하는 업무용 전산장비를 말한다.19. ‘전기설비검사서’(별지 제6호 서식)란 사업용전기설비의 검사자가 검사 결과를 작성하여 검사자와 신청인이 서명하거나 도장을 찍어 각각 보관하는 문서를 말한다.20. ‘수검자’란 검사 대상 전기설비를 설치ㆍ운용하는 사람 또는 해당 전기설비의 관련 기기를 제작하는 등의 검사를 받는 사람 또는 검사 신청인을 말한다.21. ‘성적서’란 공인시험기관에서 전기기계ㆍ기구 등을 국내외 표준에 따라 시험하고 발행한 시험성적서와, 전기설비 안전성을 확인하려고 검사 대상 설비를 검사기관이 정하는 자격ㆍ장비와 방법ㆍ절차로 시험ㆍ측정하여 작성한 기록지, 점검기록표, 그래프, 자체시험성적서 등을 말한다.22. ‘설치공사’란 전기설비를 최초로 설치하는 공사를 말하며, 증설공사도 포함한다.23. ‘변경공사’란 기존의 전기설비를 수리ㆍ개조, 대체(재권선 등)를 하는 공사로 다음 각 목에 규정한 공사를 말한다.가. ‘수리ㆍ개조’란 전기설비를 일단 철거하였다가 수리 또는 개조 후 다시 설치하거나, 철거하지 않더라도 수리 또는 개조로 그 전기설비의 일부가 변경 또는 교체 되는 공사를 말한다.나. ‘대체’란 기존 전기설비의 전부 또는 일부(재권선 등)를 철거하고 새로운 전기설비로 교체하는 경우(이설 재사용 포함)를 말한다.다. ‘용량감소’란 기존의 전기설비를 철거하여 용량을 줄이는 공사를 말한다.24. ‘시공관리책임자’란 전기공사기술자로서 공사업체에 종사하면서 전력 시설물의 공사를 수행하는 사람을 말한다.25. 26. ‘연속운전허용출력’이란 기력발전소 및 수력(양수)발전소에서 공사계획인가(신고)출력에 따라 최종 부하운전검사를 완료한 후, 공급자(제작자)가 그 성능을 보증하는 최대보증출력과 공사계획인가(신고)출력 사이의 규정된 운전 조건에서 연속하여 발전할 수 있는 최대출력으로, 발전설비의 제작, 설치, 조정, 경년상태와 그 밖의 조건 등을 고려하여 발전사업자가 결정하고 신청하여 시험 검사를 받아 합격한 출력을 말한다.27. ‘수입검사’란 전기설비를 국외에서 제작하고 국내에 반입하여 설치(반제품 포함)하고자 하는 사람의 요청으로 제작 현장에서 검사자 입회하에 수행하는 검사를 받는 것을 말한다.28. ‘무정전검사’란 정전을 하지 않은 상태에서 계통의 사용전압으로 운전 중인 전기설비를 검사하는 것을 말한다.29. ‘발전전용’이란 전기설비 중 공사계획 인가(신고) 출력을 기준으로 전기생산에 사용되는 보일러의 증기 증발량이 열생산에 사용되는 증발량 이상인 발전설비를 말한다.30. ‘무정전전원장치’란 상용전원의 정전 시 부하 전력의 연속성을 유지하기 위하여 전력변환장치, 스위치 및 이차전지 등을 조합하여 구성한 전원장치를 말한다.② 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 제1항에서 정한 것 외에는 법, 전기사업법령, 기술기준에서 정하는 바에 따른다.', '   제2장 일반용전기설비 점검', '제4조(점검의 범위) ① 법 제12조제1항에 따른 일반용전기설비의 점검 범위는 한전 측의 전선로 또는 인입선과, 전기사용자의 전기설비와의 연결점(이하 ‘수급지점’이라 한다)부터 분전반의 분기회로 2차측 전기설비까지로 한다. 사용전점검의 경우는 배전반ㆍ분전반 및 고정하여 사용하는 전기설비는 설치가 완료된 설비를 점검 범위에 포함하고, 등기구와 이동하며 사용하는 전기설비는 점검 시점에 설치된 설비를 점검 범위에 포함한다.② 변경공사 완료 후 실시하는 사용전점검의 범위는 변경공사와 관련된 전기설비까지로 한다.', '제5조(점검 항목 및 처리 방법) ① 일반용전기설비의 사용전점검과 정기점검의 항목은 별표 2에 따른다.② 정기점검의 경우, 전기설비의 다양한 변화를 고려하여 부적합설비는 부적합 경중에 따라 통지, 구두통보, 시설개선으로 나누어 점검하며 그 세부 사항은 별표 3과 같다.③ 점검에 관한 그 밖의 세부 사항은 제25조에서 정한 기준에 따른다.', '제6조(사용전점검의 신청) ① 사용전점검을 받고자 하는 사람은 점검 희망일 3일 전까지 한전과 체결한 전기 사용 계약 단위별로 사용전점검(시행규칙 별지 제7호 서식)을 신청하여야 하며, 집단 신청인(동일 장소, 동일 신청인명)의 경우에는 신청서에 세부 내역을 기재하여 대표 신청인의 명의로 신청할 수 있다. 다만, 신청인이 희망하는 경우에는 신청인에게 신청업무의 대행을 위탁받은 사람이 대신할 수 있다.② 사용전점검 신청서를 제출할 때는 전기설비 단선결선도를 첨부해야 하며 전기설비 단선결선도에는 「전력기술관리법 시행령」 제17조에 따른 자격을 갖춘 사람이 설계 내용 검토 후 서명날인을 하여야 한다. 다만, 내선설비의 변동이 없는 경우는 단선결선도 제출을 생략할 수 있다.③ 사용전점검의 신청은 신청인의 편의를 위하여 방문, 우편, 팩스, 전자 우편(인터넷) 등으로 할 수 있다.', '제7조(사용전점검의 절차) ① 한전은 전기사용 신청서 및 변경 신청서를 접수할 때, 신청인에게 사용전점검 신청 방법 및 사용전점검에 적합한 설비에 한하여 전기를 공급한다는 내용 등을 즉시 안내하여야 한다.② 점검자는 점검할 때, 신청인에게, 신청인 또는 신청인에게 신청 대행 업무를 위탁받은 사람이 입회하도록 안내하여야 한다. 다만, 신청인이나 대행을 위탁받은 사람이 참석할 수 없는 경우에는 사유서(유선 확인 포함)를 받아 점검하되, 다음 각호의 사항을 준비한다.1. 점검자의 신분증2. 점검에 필요한 계측기류(공구류 및 소모품 포함)3. 점검 확인증 및 관련 서류③ 점검자는 제출된 서류 및 현장 설비 상태를 확인하고 별표 2의 점검 항목에 따라 점검한다. 다만, 점검에 필요한 전원을 현실적으로 확보할 수 없을 경우에는 전원 없이 점검이 가능한 항목만 점검할 수 있다.④ 점검자는 한전의 상용 전원을 시험용 전원으로 사용하여 점검할 수 있으며, 점검 완료 후에는 시험용 전원을 원래 상태로 복귀하여 전기의 무단 사용 방지 조치 및 안전 조치를 취하여야 한다.', '제8조(사용전점검의 결과 처리 등) ① 점검자는 점검을 완료한 후, 적합으로 판정한 경우에는 별지 제1호 서식의 ‘사용전점검 확인증(부착용)’을 배전반ㆍ분전반에 붙이고 사용전점검 확인증(시행규칙 별지 제8호 서식)을 신청인에게 지체없이 교부하여야 하며(정보통신망, 전자우편 등 전자적 방식을 포함한다), 부적합으로 판정한 경우에는 그 내용 및 사유를 구체적으로 통지하여야 한다. 집단 신청인의 경우에는 점검확인증에 점검 세부 내역을 기재하여 대표 신청인에게 발행할 수 있다.② 사용전점검 결과, 적합한 설비는 한전이 점검 확인증을 접수하고 전기공급에 필요한 조치를 하여야 한다.③ 한전은 사용전점검을 받지 않은 설비에 전기를 공급해서는 아니 된다. 단, 점검에 필요한 시험용 전원 공급은 예외로 한다.④ 사용전점검 결과, 부적합 판정을 받은 전기설비를 재점검할 때에는 신청서만 접수하며 이전 점검에서 부적합으로 판정된 개소와 개수부분을 점검한다.', '제9조(사용전점검의 그 밖의 사항) 안전공사는 신청인에게 점검수행 과정에서 제기된 시정 및 조치 사항 등, 필요한 정보를 제공할 수 있다.', '제10조(정기점검의 시기) 정기점검의 시기는 시행규칙 제12조 및 제13조의2에 따른다.', '제11조(정기점검의 절차) ① 정기점검은 다음 각호와 같이 안내한다.1. 안전공사는 정기점검을 실시하기 전에 해당 지역 행정기관(읍ㆍ면ㆍ동)에 점검 지역, 점검 일정 등 점검에 필요한 그 밖의 사항을 안내하여야 한다.2. 안전공사는 정기점검을 실시하기 전에 소유자 또는 점유자에게 방문 목적, 방문 일정 등을 전자고지 또는 안내문 등으로 안내(이하 ‘점검안내’라 한다)한다. 다만, 비주거시설, 옥외시설 등 점검안내가 불가능한 경우에는 안내를 생략할 수 있다.② 점검자는 다음 각호의 사항을 준비하여 정기점검이 원활히 진행될 수 있도록 한다.1. 점검자의 신분증2. 점검에 필요한 계측기류(공구류 및 소모품 포함)3. 안전점검용단말기 및 정기점검확인증(부착용) 등의 서류③ 점검자가 방문 점검할 때는 입회자에게 점검 목적 등을 설명하고 정기점검 실시 내역을 안전점검용단말기에 입력한다.④ 전력량계를 부착하지 않고 정액 요금제로 전기가 공급되는 전기설비는 공급단위별 개별 시설물로 구분하여 점검한다.', '제12조(정기점검의 결과 처리 등) ① 정기점검 결과는 다음 각호와 같이 처리한다.1. 점검 결과가 적합인 경우에는 별지 제2호 서식의 ‘정기점검 적합확인증(부착용)’을 해당 전기설비의 배전반ㆍ분전반에 붙이고 이를 점검 결과 통지로 갈음한다. 다만, 별표 3 제4호사목1)의 지표면에서 2.5미터를 초과하는 고위치 전기설비(가로등, 보안등, CCTV, 통신설비 등)의 경우에는 정기점검 확인증(부착용)을 붙이지 않고 점검 결과를 소유자 또는 점유자에게 종이 문서 또는 전자 문서 등으로 통지한다.2. 점검 결과가 부적합인 경우에(별표 3의 방법 중 ‘통지’의 경우에 한정한다)는 별지 제2호 서식의 ‘정기점검 부적합확인증(부착용)’을 해당 전기설비의 배전반ㆍ분전반에 붙이고 다음 각 목의 사항을 기록한 ‘정기점검 부적합통지서’에 재점검 예정 일자를 기록하고 입회자의 확인을 받아 종이 문서 또는 전자 문서 등으로 알려야 한다. 다만, 부적합 사항이 경미한 경우(별표 3의 방법 중 ‘구두’ 및 ‘개선’의 경우에 한한다)에는 별지 제2호 서식의 ‘정기점검 적합확인증(부착용)’을 해당 전기설비의 배전반ㆍ분전반에 붙이고 시설 개선이 가능한 부분(「전기공사업법 시행령」 제5조에 따른 경미한 전기공사를 말한다.)은 시설개선으로, 불가능한 부분은 부적합 사항을 안전점검용단말기에 입력하고 통지 또는 구두통보로 각각 처리한다.가. 부적합 사항 및 개수 방법 절차 등이 점검 기준에 적합하도록 하는 데에 필요한 조치의 내용나. 부적합 사항에 조치를 하지 않는 경우에 발생할 수 있는 예상 재해와 벌칙 내용 등3. 가로등ㆍ신호등 설비의 정기점검 결과는 등주 단위로 알려야 한다.② 정기점검의 재점검은 다음 각호와 같이 처리한다.1. 정기점검 결과가 부적합한 경우에 실시하는 재점검은 부적합 통지를 한 날부터 2개월 이내에 실시한다.2. 재점검할 때는 정기점검 결과에서 부적합 사항의 적합여부를 확인한다.3. 재점검 결과, 적합한 경우에는 ‘정기점검 확인증(부착용)’을 붙임으로써 통지로 갈음한다.4. 재점검 결과, 부적합한 경우에는 이를 이행하지 않는 경우의 조치 사항에 대하여 안내하고 제1항제2호가목 및 나목 사항을 기록한 ‘재점검 부적합통지서’에 입회자의 확인을 받아 종이 문서 또는 전자 문서 등으로 알려야 한다.③ 점검자가 점검하기 위하여 현장을 방문하였으나 해당 설비의 소유자 또는 점유자가 부재하여 점검을 하지 못한 경우에는 다음 각호와 같이 처리한다.1. 정기점검 시 소유자 또는 점유자가 부재한 경우에는 다음 각 목과 같이 처리한다.가. 방문 시 소유자 또는 점유자가 부재한 경우에는 전자고지 또는 안내문을 활용하여 전기안전점검 신청 방법을 안내하고 점검이 가능한 사항(인입구배선, 개폐기, 차단기, 누설전류 및 접지저항 측정 등)을 점검한다. 다만, 소유자 또는 점유자가 부재하여 점검을 종결하였더라도 나중에 소유자 또는 점유자가 점검을 신청하는 경우에는 정기점검에 준하여 점검한다.나. 가 목의 규정에도 불구하고 누설전류 측정치가 1밀리암페어(㎃) 이하인 경우 ‘누설적합’으로 처리하고 점검을 끝낸다.2. 재점검 시 소유자 또는 점유자가 부재한 경우에는 다음 각 목과 같이 처리한다.가. 재점검하러 방문하였으나 소유자 또는 점유자가 부재한 경우에는 정기점검 날짜로 부터 3개월 이내에 처리할 수 있도록 2차 방문 예정일을 전자고지 또는 안내문을 활용하여 안내한다.나. 2차 방문 시에도 소유자 또는 점유자가 부재한 경우에는 안전점검용단말기에 ‘부재’를 입력하고 점검을 끝낸다. 다만, 점검을 종결하였더라도 나중에 소유자 또는 점유자가 점검을 신청할 경우에는 재점검에 준하여 점검한다.④ 점검자가 점검하기 위하여 현장을 방문하였으나 해당 설비의 소유자 또는 점유자가 점검을 거부ㆍ방해 또는 기피하는 경우에는 다음 각호와 같이 처리한다.1. 정기점검을 거부ㆍ방해 또는 기피하는 경우에는 법 제52조제2항제2호에 따라 100만원 이하의 과태료(주거용시설은 제외한다)를 부과함을 안내한 후 2개월 이내에 재방문하고, 2차 방문 시에도 점검을 거부ㆍ방해 또는 기피하는 경우에는 안전점검용단말기에 각 항목별로 사유, 시간 등을 입력하여 정기점검을 끝내고 시장ㆍ 군수 또는 구청장에게 알린다.2. 재점검을 거부ㆍ방해 또는 기피하는 경우에는 법 제52조제2항제2호에 따라 100만원 이하의 과태료(주거용시설은 제외한다)를 부과함을 안내하고 안전점검용단말기에 각 항목별로 사유, 시간 등을 입력하여 재점검을 끝내고 시장ㆍ군수 또는 구청장에게 알린다.3. 점검을 종결하였더라도 나중에 소유자 또는 점유자가 점검을 신청하는 경우에는 정기점검 또는 재점검에 준하여 점검한다.⑤ 점검 대상이나 현장을 확인한 결과, 한전과 전기사용계약을 해지하여 전기공급이 종료된 경우에는 점검을 실시하지 않는다.⑥ 점검 대상이나 현장을 확인한 결과, 다음 각호의 경우에는 점검을 실시하지 않는다. 다만, 전기안전관리자가 선임되어 있지 않은 경우에는 소유자 또는 점유자에게 선임을 안내할 수 있다.1. 법 제2조제7호에 따른 사업용전기설비2. 법 제2조제9호에 따른 자가용전기설비3. 별표 4의 구분 기준에 따른 자가용전기설비⑦ 재점검 결과, 부적합 전기설비에 대한 개선명령 이행 여부는 다음 각호와 같이 확인한다.1. 시장ㆍ군수 또는 구청장이 개선 명령을 한 경우에는 개선 명령일, 개수 기한 등을 안전공사에 알려야 한다.2. 점검 방법은 재점검과 동일하게 처리한다.3. 안전공사는 점검 결과를 관할 시장ㆍ군수 또는 구청장에게 통보한다.', '제12조의2(원격점검장치 기능 및 통합시험) ① 법 제12조제2항의 원격점검장치의 기능은 다음 각 호를 모두 포함한 것을 말한다.1. 전기설비의 계통전압, 부하전류, 누설전류 등 측정2. 제1호에 따른 측정 정보, 경보신호 등을 관제센터로 전송3. 측정정보 유출 및 외부 침입방지를 위한 정보보안4. 장치의 통신상태 확인 및 기능 추가를 위한 원격제어 등② 안전공사는 원격점검장치의 기능 및 관제센터와의 통신상태를 확인하기 위해 다음 각 호와 같이 통합시험을 할 수 있다.1. 단락 및 전기적특성(안전포함) 시험2. 낙하 및 진동 시험3. OTA 방사성능, 항온ㆍ항습 시험4. 방송통신 기자재 등(전자파 적합성) 시험5. 전압, 전류, 누설전류 오차율 시험6. 원격점검장치와 관제시스템 자료전송 여부7. 제조시설에 대한 공장심사 및 출하전 시험8. 그 밖에 원격점검장치의 기능 확인을 위해 필요한 사항③ 점검기관의 장은 통합시험에 필요한 세부기준, 절차, 방법 등을 정하여 공고한다.④ 제2항에 따른 통합시험의 대가는 「엔지니어링산업진흥법」제31조에 따른 엔지니어링사업의 대가 기준 중 실비정액가산방식에 따라 산정한다.', '제12조의3(관제센터의 설치 및 운영) 안전공사는 통합시험 및 측정정보 분석 등 업무의 효율적인 수행을 위하여 관제센터를 설치ㆍ운영할 수 있으며 관제센터의 업무 범위는 다음 각 호와 같다.1. 원격점검을 위한 전산관리 및 통합시험 등의 업무가. 측정정보 수집나. 측정정보의 전산 관리 및 처리다. 통합시험라. 측정정보의 보존(5년간)2. 원격점검에 따른 측정결과, 통합시험 등의 정보공개 업무3. 원격점검 및 관제센터 운영에 관한 기술지원4. 기타 관제센터의 유지 및 관리에 필요한 사항', '제12조의4(원격점검의 절차) ① 안전공사는 제12조의2제1항의 원격점검기능이 있는 장치의 측정정보가 문제없이 관제센터로 전송된 날부터 원격점검을 실시한다. 다만, 정기점검 결과 부적합한 경우에는 부적합한 설비를 개수한 날부터 원격점검을 실시한다.② 안전공사는 시행규칙 제17조(별표5)에 따라 부적합한 경우 해당 전기설비의 소유자 또는 점유자에게 이를 통보하여야 한다.③ 안전공사는 법 제12조제4항에 따라 통보를 받은 소유자 또는 점유자가 그 사실을 통보받은 후 3일이 지난 날까지 점검을 요청하지 않는 경우에는 그 날로부터 3일 이내에 정기점검을 실시하여야 한다.', '   제3장 자가용ㆍ사업용 전기설비 검사', '제13조(검사 대상ㆍ방법 및 시기) ① 법 제9조에 따른 사용전검사 대상은 시행규칙 별표 1에 따른 자가용전기설비 공사계획의 인가 및 신고 대상이 되는 것으로 한다. 다만, 구내배전설비 사용전검사 적용 예는 별표 6과 같다.② 제1항에 따라 사용전검사를 받는 시기는 시행규칙 별표 3과 같다.③ 「전기사업법」 제63조에 따른 사용전검사 대상은 「전기사업법 시행규칙」 별표 5에 따른 사업용전기설비 공사계획의 인가 및 신고 대상이 되는 것으로 한다.④ 제3항에 따라 사용전검사를 받는 시기는 「전기사업법 시행규칙」 별표 9와 같다.⑤ 법 제11조에 따른 정기검사의 대상 및 시기는 시행규칙 별표 4와 같다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산업통상자원부장관 또는 시도지사가 정기검사의 시기를 따로 정할 수 있다.1. 상용의 전기설비로서 전력공급의 부족, 재해 또는 긴급 사태로 정기검사를 하기 곤란하다고 인정하는 경우2. 전기재해가 발생하거나 발생할 우려가 현저하여 긴급히 정기검사가 필요하다고 인정하는 그 밖의 경우⑥ 산업안전보건법 제44조에 따른 공정안전보고서 또는 고압가스안전관리법 제13조의2에 따른 안전성향상계획서를 제출하거나 갖춰 둔 경우에는 고압 이상의 수전설비 및 자가용비상용예비발전설비의 검사 기간을 4년 이내로 한다.⑦ 자가용전기설비 소유자 또는 점유자가 필요하다고 인정하는 경우에는 제5항에 따른 검사 시기 전에 정기검사를 받을 수 있다. 이 경우, 검사를 받은 전기설비의 다음 검사 시기는 해당 검사일을 기준으로 시행규칙 별표 4에 따라 정한다.⑧ 무정전검사의 대상은 검사기관이 검사 인력 및 장비 등을 고려하여 전기설비 용량, 종류에 따라 단계적으로 정할 수 있다. 다만, 전기저장장치 중 1년 주기 정기검사 대상은 연속하여 2회를 초과하지 않는 범위에서, 2년 주기 정기검사 대상은 연속하여 1회를 초과하지 않는 범위에서 전기저장장치(ESS) 통합관리시스템을 활용하여 무정전 온라인 정기검사를 실시할 수 있다.⑨ 발전설비의 검사는 발전설비의 가동 정지 기간 중에 하며, 설비 고장 등 검사 시기 조정 사유가 발생한 경우에는 정기검사 연기 신청서(별지 제7호 서식)를 검사기관에 제출하고, 검사기관과 협의하여 2개월 이내의 범위에서 검사 시기를 조정할 수 있다. 다만, 정기검사 시기 전에 변경공사 사유로 공사계획인가 또는 신고를 완료한 경우에는 검사기관이 검토하여 변경공사 종료시까지 정기검사 시기를 조정할 수 있다.⑩ 법 제11조 및 시행규칙 제8조 별표 4(제1호 (8),(9))에 따른 구역전기사업자와 신재생에너지 발전사업자 연계 송전ㆍ변전ㆍ배전설비 무정전검사 대상은 검사기관이 전력계통의 운전상황 등을 고려하여 정할 수 있다.⑪ 시행규칙 별표 3 및 「전기사업법 시행규칙」 별표 9에 따른 연료전지발전설비의 제품 출하 전 검사는 공장(제조시설) 품질과 제품을 대상으로 하며, 검사 방법은 별표 10에 따른다.⑫ 산지 등 경사지에 설치된 태양광발전설비의 정기검사는 해당 연도의 우기가 시작되는 6월 이전에 실시할 수 있다.⑬ 열과 전기를 함께 생산하는 발전설비의 보일러 및 압력용기 검사대상은 발전전용 설비로 한다.', '제14조 (검사 항목) 자가용전기설비의 검사 항목은 별표 7, 사업용전기설비의 검사 항목은 별표 9와 같다. 다만, 따로 지정한 검사 항목은 무정전검사를 적용할 수 있다.', '제15조(검사 안내) ① 안전공사는 법 제8조에 따른 자가용전기설비 및 「전기사업법」 제61조에 따른 사업용전기설비의 공사계획 인가서, 신고서 접수 또는 신고확인증을 교부할 때, 사용전검사의 검사 신청 방법, 검사 수수료, 기타 검사에 필요한 사항 등을 신고인에게 안내하여야 한다.② 안전공사는 연간 정기검사 계획에 따라 소유자 또는 점유자에게 정기검사 대상이 되는 전기설비에 대하여 매년 1월 또는 검사가 예정된 달의 2개월 전에 검사 신청 방법, 검사 수수료, 검사 기간이 지날 경우의 행정 처분 사항, 검사에 필요한 그 밖의 사항 등을 안내하여야 한다.', '제16조(검사 신청) ① 전기설비의 검사를 받으려는 사람(이하 ‘신청인’이라 한다)은 안전공사에 검사 희망일의 7일 전까지 사용전검사(시행규칙 별지 제4호 서식 또는 전자 문서, 「전기사업법 시행규칙」 별지 제28호 서식) 또는 정기검사(시행규칙 별지 제6호 서식 또는 전자 문서, 무정전검사를 받으려는 자는 별도 표기)를 신청하여야 한다. 다만, 다음 각호의 사용전검사는 안전공사와 협의 시, 신청 후 7일 이내에도 검사를 받을 수 있다.1. 용량 1천킬로와트 미만의 전기수용설비 및 용량 5백킬로와트 미만의 비상용예비발전설비의 설치공사(증설공사를 포함한다)2. 수리 또는 대체공사3. 임시전력 설치공사② 제1항에 따른 정기검사를 신청할 때, 연속운전허용출력으로 검사를 받고자 하는 경우는 발전설비의 ‘안전성 검증에 관한 기술검토자료’를 제출하여야 한다. 다만, 정격출력이거나 전회 검사출력 이하로 검사를 받고자 하는 경우는 그러지 않는다.③ 저압 자가용전기설비의 설치공사(증설공사 포함)는 법 제8조제3항에 따른 사용전검사 신청으로 공사계획신고를 갈음할 수 있다. 다만, 시행규칙 제3조제2항에 따라 전기저장장치는 제외한다.④ 공사계획에 따라 전기설비의 일부가 완성되어 그 일부를 사용하고자 할 때에는 다음과 같이 구분하여 부분검사를 신청할 수 있다.1. 변압기 뱅크별로 설비가 구분되는 경우2. 건축물의 동별, 층별 등으로 부분적인 구획이 가능한 경우3. 접지공사가 완료된 경우4. 시행규칙 별표 3 또는 「전기사업법 시행규칙」 별표 9에서 정한 공사가 완료된 경우⑤ 신청인에게 특별한 사유가 발생하여 예정된 검사일에 검사를 받을 수 없게 된 경우에는 서면 또는 유선 등으로 안전공사와 협의하여 검사 일정을 변경할 수 있다.⑥ 신청인은 검사를 신청할 때, 시행규칙 제44조에 따른 산업통상자원부장관이 승인한 검사수수료를 안전공사에 납부하여야 한다.⑦ 검사 신청인의 요청으로 수입검사를 하는 경우에는 항공료 및 체제비 등 소요 경비를 신청인이 부담한다.', '제17조(검사 실시 전 준비 사항) 검사자는 검사하기 전에 다음 각호의 사항을 신청인에게 안내하여 검사가 원활하게 진행될 수 있도록 한다.1. 전기안전관리자의 입회2. 사용전검사의 경우에는 시공관리책임자(공사 공정별로 공사업체가 다른 경우에는 각각의 공사업체의 시공관리책임자)3. 고압 이상 전기 기계ㆍ기구는 별표 8에 따른 시험성적서, 기술규격서(설계서, 계약서, 도면 등) 및 주요 설비 수리 내역 등 해당 검사에 필요한 서류의 준비4. 별표 7 또는 별표 9에 따른 수검자 준비 자료5. 제4호에 따른 수검자 준비자료는 사용전검사 또는 정기검사일까지 제출한다. 다만, 정기검사 제출서류의 유효기간은 다음에 따른다.가. 발전설비의 정기검사 시 성적서 등 제출서류는 발행 6개월 이내의 것으로 한다.나. 구역전기사업자와 신재생에너지 발전사업자의 송전ㆍ변전ㆍ배전설비 및 자가용 전기설비의 정기검사 준비자료는 발행 1년 이내의 것으로 한다.', '제18조(검사 전후 회의 실시) 검사자는 검사를 실시하기 전이나 후에 신청인 및 전기안전관리자 등 검사 입회자에게 다음 각호의 사항을 설명하고 확인받기 위해서 회의를 열 수 있다.1. 검사의 목적과 내용2. 작업 안전수칙3. 검사의 절차 및 방법4. 검사에 필요한 기술 자료 검토 및 확인5. 검사 결과 부적합 사항의 조치 내용 및 개수 방법ㆍ기술적인 조언 및 권고6. 준공 표지판 설치7. 검사 대상인 전기설비가 안전과 품질을 보장하는 사항을 위반하거나 그 기준에 미치지 못할 때에는 전기설비 검사결과지적서(별지 제8호 서식) 발행8. 압력용기 명판 설치 안내', '제19조(검사 실시) ① 검사자는 공사계획인가 또는 신고된 도면을 기준으로 검사 범위를 확인하고 검사 항목 및 검사 기준에 따라 검사하며, 수검자 준비 자료를 검사 결과에 반영할 수 있다. 다만, 중요 기기의 절연내력시험은 전기설비 설치자가 제출 또는 가지고 있는 공인시험기관의 증명으로 검사를 갈음할 수 있다.② 검사자는 고압 이상 전기 기계ㆍ기구에 대하여 별표 8에 따른 시험성적서를 확인하여야 하며, 고정하여 설치된 저압 전기 기계ㆍ기구 중 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 품목은 KC인증서(인증마크)를 확인하고, 「산업표준화법」에 따른 KS표준에 적합하도록 기술기준 등에 규정된 품목은 KS인증서(인증마크) 또는 성적서를 확인한다. 다만, 한국산업표준(KS)의 기준ㆍ규격ㆍ요건 등의 미비로 KS인증을 취득할 수 없는 경우에는 KS표준과 같은 수준 이상의 국제표준에 따라 입증된 성적서(인증서) 또는 제조사 시험성적서를 확인한다.③ 구내배전설비의 사용전검사 시에는 구내배전설비가 공사계획인가 또는 신고된 설계도서와 같게 시공되어 있어야 한다. 다만, 다음의 경우에는 그러하지 아니하다.1. 전등시설의 경우에는 배선기구까지 시공이 완료되면 조명기구 부착과 관계 없이 검사할 수 있다.2. 동력시설의 경우에는 현장조작개폐기까지 설치가 완료되면 검사할 수 있으며, 이때에 기계기구(모터 등)가 설치되지 않았을 때에는 검사확인증 발행 시, 안전에 필요한 사항을 기록하고 알린다.④ 무정전검사에서 확인하지 못한 사항은 해당 법정 검사 시기 또는 무정전검사를 실시하는 달을 기준으로 전후 각각 2개월 이내에 확인하여 검사를 마친다. 다만, 전기사용상황상 정전할 수 없는 특별한 사유가 인정되는 경우에는 정기검사 신청서와 전기설비 정전계획서(Overhaul 등)를 제출받아 전체 검사 기간이 1년을 초과하지 않는 범위에서 검사 시기를 연장할 수 있다.⑤ 검사에 관한 그 밖의 세부 사항은 제25조에서 정한 기준에 따른다.', '제20조(부분검사 실시) ① 제16조제4항에 따른 부분검사는 검사를 신청한 부분만 검사 대상으로 삼는다.② 검사자는 검사 완료 후 검사 범위를 명확히 설명하고, 다음 각호의 사항을 신청인에게 안내하여야 한다.1. 검사확인증(시행규칙 별지 제5호 서식) 또는 검사실시확인서(별지 제3호 서식) 발행 시, 나머지 검사 대상 부분을 서면으로 안내2. 검사를 받지 않고 전기설비를 사용할 경우에는 법 또는 「전기사업법」 위반으로 처벌받게 됨을 안내', '제21조(검사의 결과 처리) ① 검사자는 검사 결과를 합격, 부분합격, 합격(요주의), 불합격 및 임시사용으로 구분하여 판정한다. 다만, 제19조제2항에 따른 시험성적서를 제시하지 않거나 확인이 불가한 경우에는 판정을 유보할 수 있다.1. 전기설비의 검사 결과가 적합한 경우 ‘합격’ 또는 ‘부분합격’으로 판정한다.2. 무정전검사 결과 요주의할 경우 ‘합격(요주의)’으로 판정하며 요주의 사항은 정밀 점검 또는 정전 후에 점검하여 이상 유무를 확인하여야 하고 이를 이행하지 않은 경우에는 다음 검사에서 무정전검사를 신청할 수 없다.3. 전기설비의 검사 결과가 검사 기준에 적합하지 않을 경우 ‘불합격’으로 판정하고 전기설비시정요구서 또는 검사실시확인서를 발행하며, 재검사를 신청하도록 다음 각 목과 같이 안내한다.가. 사용전검사의 재검사 기간은 검사일 다음 날부터 15일 이내로 한다. 다만, 사업용전기설비 및 자가용 상용 발전설비의 경우 설비의 제작ㆍ수리 등에 필요한 기간을 고려하여 수검자와 협의하여 정할 수 있다.나. 정기검사의 재검사 기간은 검사일 다음 날부터 3개월 이내로 한다.다. 가 및 나의 재검사 기간이 끝나는 날이 공휴일인 경우에는 그 다음 날로 한다.4. 법 제10조 및 「전기사업법」 제64조에 따라 임시사용을 희망할 경우에는 검사자가 그 허용 사유ㆍ사용 기간ㆍ사용 범위 등을 신청인에게 통지(시행규칙 별지 제5호 서식)하여야 하며, 임시사용기간 및 허용 방법은 다음 각 목과 같다.가. 사용기간은 3개월 이내로 한다. 다만, 임시사용기간 내에 임시사용의 사유를 해소할 수 없는 특별한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 전체 임시사용기간이 1년을 초과하지 않는 범위에서 임시사용기간을 연장할 수 있다.나. 시행규칙 제7조 또는 「전기사업법 시행규칙」 제31조의2에 따른 임시사용의 허용 기준은 다음과 같다.(1) 발전기의 출력이 인가를 받거나 신고한 출력보다 낮으나 사용상 안전에 지장이 없다고 인정되는 경우(2) 송전ㆍ수전에 직접적인 관련이 없는 보호울타리 등이 시공되지 않은 상태이나 사람이 접근할 수 없도록 안전 조치를 한 경우(3) 공사계획을 인가받거나 신고한 전기설비 중 교대성ㆍ예비성 설비 또는 비상용예비발전기가 완공되지 않은 상태이나 주된 설비가 전기의 사용상이나 안전에 지장이 없다고 인정되는 경우(4) 일시적으로 전기설비를 사용해도 안전상 지장이 없다고 인정되는 경우로 긴급한 사용이 불가피한 경우② 검사자는 검사결과에 따른 검사실시확인서(별지 제3호 서식) 또는 전기설비검사서(별지 제6호 서식)를 현장에서 발부한다.', '제22조(검사 결과의 통지) ① 안전공사는 검사 완료일 또는 검사공정별 완료일부터 5일 이내에 검사확인증(시행규칙 별지 제5호 서식 또는 「전기사업법 시행규칙」 별지 제29호 서식)을 신청인에게 서면 또는 전산으로 알려야 하며 무정전검사 결과가 ‘합격(요주의)’의 경우에는 그 내용 및 조치 사항을 함께 알린다. 검사 결과가 불합격일 경우에는 다음과 같이 처리한다.1. 불합격 내용ㆍ사유 및 재검사기한을 문서로 작성하여 신청인에게 알려야 한다.2. 불합격으로 판정받은 검사 종료 후, 2일 이내에 재검사를 신청하는 경우에는 제1호의 통지 사항을 생략할 수 있다.② 제1항에 따른 발전설비에 대한 최종 사용전검사의 경우에는 검사확인증의 검사설비란에 정격출력을, 정기검사의 경우에는 정격출력 또는 연속운전허용출력을 명시한다. 다만, 복합화력설비의 경우에는 설계외기온도에 따른 보정출력을 명시한다.', '제23조(재검사) ① 검사 결과, 불합격한 전기설비는 제21조제1항제3호에 따라 정해진 기한 내에 재검사를 받아야 하며, 재검사 신청은 검사 신청서만 접수하여 이전 검사에서 불합격한 부분을 검사한다.② 사용전검사 재검사 결과, 불합격한 경우에는 공사업체의 주된 영업소의 소재지를 관할하는 시도지사에게 해당 업체를 전기설비 부실시공업체(별지 제5호 서식)로 보고한다.③ 정기검사 재검사 결과, 불합격한 경우에는 해당 내용을 해당 행정 관청에 보고한다.', '제24조(그 밖의 사항) ① 안전공사는 검사 과정에서 보완된 시정 및 조치 사항을 정리하여 신청인에게 필요한 정보를 제공할 수 있다.② 전기설비 휴지(전기사용계약 해지) 후 재사용 신청 시의 전기공급 방법은 다음 각호를 따른다.1. 휴지기간이 1년 이하인 경우는 한전의 간이 점검 후 전기공급2. 휴지기간이 1년 초과인 경우는 전기공급 요청일부터 30일 이내에 발급한 안전공사의 정기검사 확인증 확인 후 전기공급③ 안전공사는 사용전검사 또는 정기검사를 받지 않고 전기설비를 사용하거나 제19조제5항에 따른 확인을 받지 않고 전기설비를 사용한 경우에는 해당 행정관청에 이 사실을 보고한다.④ 전기저장장치 사업장 또는 제조사, 운영ㆍ관리업체는 안전공사가 정하는 절차와 방법에 따라 운영정보를 제공하여야 하며, 안전공사는 그 절차와 방법을 홈페이지에 공고하여야 한다.⑤ 안전공사는 검사ㆍ점검 업무에 필요한 전기설비 정보를 한전 등에 요청할 수 있으며, 요청을 받은 기관은 특별한 사유가 없으면 이에 응해야 한다.', '   제4장 보칙', '제25조(세부 운영사항) ① 검사기관의 장 또는 점검기관의 장은 검사ㆍ점검 업무수행에 필요한 세부기준을 정할 수 있다. 이 경우 기술기준 등과 정합성 및 객관성 유지를 위하여 전기안전위원회(이하 "위원회"라 한다.)를 운영하여야 한다.② 제1항에 따른 위원회의 구성ㆍ운영 등에 필요한 세부 사항은 검사기관의 장 또는 점검기관의 장이 따로 정하며, 위원회는 다음 각호의 사항을 심의ㆍ의결할 수 있다.1. 세부 검사ㆍ점검기준의 제정ㆍ개정2. 검사ㆍ점검 결과에 대한 이의 신청③ 검사기관 또는 점검기관의 장은 제2항제1호에 따라 제정ㆍ개정된 세부 검사ㆍ점검기준을 법 제38조에 따른 전기안전종합정보시스템 또는 검사기관 또는 점검기관의 인터넷 누리집(홈페이지)에 공고하여야 한다.④ 점검기관의 장이 제1항에 따른 사용전점검의 세부 기준을 정하기 어려운 경우 제2항에 따라 정한 규정을 준용할 수 있다.', '제26조(검사ㆍ점검 결과에 대한 이의 신청) ① 수검자가 검사기관 또는 점검기관에서 통보받은 전기설비 검사ㆍ점검 결과에 대해 이의 신청을 하려는 경우에는 검사ㆍ점검 결과를 통보받은 날부터 15일 이내에 별지 제9호 서식의 이의 신청서를 검사기관 또는 점검기관에 제출해야 하며, 이의 신청은 1회에 한한다.② 제1항에 따른 이의 신청서가 접수된 경우, 검사기관 또는 점검기관의 장은 이의 신청서와 관련 자료를 검토하여 이의 신청서를 접수한 날부터 15일 이내에 검토 결과(사유 포함)를 신청인에게 서면으로 알려야 한다. 다만, 이의 신청 사유가 객관성과 신뢰성이 결여되었다고 인정될 때에는 그 사유를 구체적으로 밝혀 반려할 수 있다.③ 제2항에 따른 이의 신청 검토 결과, 심의가 필요하다고 인정할 때에는 위원회 회의에 부쳐야 한다. 이 경우, 위원회의 운영 등은 제25조의 규정을 준용한다.', '제27조(재검토기한) 산업통상자원부장관은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시를 2022년  12월   19일 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하고 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


개정문

⊙산업통상자원부 고시 제2023-81호

  「전기안전관리법」제18조에 따른 「전기설비 검사 및 점검의 방법ㆍ절차 등에 관한 고시」를 다음과 같이 고시합니다.

    2023년 4월 26일

          산업통상자원부장관 

전기설비 검사 및 점검의 방법ㆍ절차 등에 관한 고시

[본문 생략]

          부칙

제1조(시행일) 이 고시는 2024년 7월 1일부터 시행한다.


별표

별표 0001: 단선결선도 작성 예시도

   [별표 1]                                                                   

  단선결선도 작성 예시도                                                      

  ┌┐                                                                        

  ││                                                                        

  └┘                                                                        

  ━━━━━━━━                                                            

    약 호 표 기                                                               

  ━━━━━━━━                                                            

   □ 개폐기ㆍ차단기 표기방법                                                 

    ㅇ 차단기 종류, 극수, 프레임크기, 정격전류, 정격감도전류 등 순으로 표기   

     ※ 프레임크기, 정격감도전류 ⇒ 생략가능                                  

    예1) 배선용 차단기                                                        

    MCCB 2P 50AF 20AT ⇒MCCB 2P 20A                                           

    MCCB 3P 100AF 50AT ⇒MCCB 3P 50A                                          

    MCCB 4P 220AF 100AT ⇒MCCB 4P 100A                                        

    예2) 누전차단기                                                           

    ELB 2P 50AF 20AT ⇒ ELB 2P 20A                                            

    ELB 3P 100AF 50AT ⇒ ELB 3P 50A                                           

    예3) 커버나이프 스위치                                                    

    CKS 2P 20A ⇒ CKS 2P 20A(f : 10A)                                         

    CKS 3P 30A ⇒ CKS 3P 30A(f : 20A)                                         

   □ 기타                                                                    

    ㅇ Wh : 적산전력계(전기계량기)                                            

    ㅇ MC : 전자접촉기(M/g s/w)                                               

    ㅇ 전선                                                                   

     - IV2.5㎟ : 600V 비닐절연전선 2.5㎟                                      

     - CV16㎟ : 600V 가교폴리에틸렌 절연비닐시스 케이블 16㎟                  

     - 전선수 : 빗금으로 표기[(2가닥 : //), (3가닥 : ///), (4가닥 : ////)]    

    ㅇ TR 3kVA 220/110V : 변압기(Transformer) ⇒ (강압기 용량 : 3kVA)         

    ㅇ 3Φ4W 380/220V : 수전방식 3상 4선식, 전압 380/220V                     

    ㅇ 상기 이외 기타 기호는 전기관계법규 등의 표준기호에 의한다.             

별표 0002: 일반용전기설비 사용전점검(정기점검) 항목

   [별표 2]                                                                                 

  일반용전기설비 사용전점검(정기점검) 항목                                                  

┌───────┬────────────────────────────┬───────┐

│점검항목      │세 부 점 검 내 용                                       │ 비    고     │

│              │                                                        │ (부적합내용, │

│              │                                                        │ 특기사항기재)│

├───────┼────────────────────────────┼───────┤

│절연저항      │о 절연저항 1.0 MΩ 이상                                │              │

│              │ - 정전 불가 시 누설전류 1 mA 이하                      │              │

│              │о 다만, 2020.12.31.이전의 전기설비는 절연저항 0.2 MΩ  │              │

│              │이상                                                    │              │

├───────┼────────────────────────────┼───────┤

│인입구배선 및 │о 전선 상별 색상                                       │              │

│옥내(옥외ㆍ옥 │ - L1(갈색), L2(흑색), L3(회색), N(청색), PE(녹-노란    │              │

│측)배선       │색)                                                     │              │

│              │о 배선공사방법의 적정 여부                             │              │

│              │ - 합성수지관, 금속관공사, 케이블공사, 애자사용공       │              │

│              │사, 버스덕트공사                                        │              │

│              │о 가공 및 지중전선로 시설의 적정 여부                  │              │

│              │ ※ 지중전선로의 경우 매설깊이를 확인할 수 있는 사      │              │

│              │진을 제출받아 확인할 수 있다.                           │              │

│              │о 규격전선 사용 및 전선피복 손상 여부                  │              │

│              │о 구내인입ㆍ옥측ㆍ옥상ㆍ옥내 전선로의 적정 여부        │              │

├───────┼────────────────────────────┼───────┤

│누전차단기    │о 누전차단기의 시설                                    │              │

├───────┼────────────────────────────┼───────┤

│개폐기ㆍ차단기│о 과전류에 대한 보호                                   │              │

│              │ - 과부하전류 및 단락전류에 대한 보호                   │              │

│              │ - 저압전로 중의 개폐기 및 과전류차단기의 시설          │              │

│              │ - 개폐기설치위치 적합여부                              │              │

│              │ - 개폐기열화 및 손상여부                               │              │

│              │ - 정격퓨즈 사용여부                                    │              │

│              │ - 개폐기 결선상태                                      │              │

│              │ - 다선식전로의 각극 개폐장치여부                       │              │

│              │о 전선용량 및 허용전류 적정 여부                       │              │

│              │ - KS C IEC 60364-5-52 부속서 A와 B를 참조하여 표에     │              │

│              │서 선정된 적절한 값                                     │              │

├───────┼────────────────────────────┼───────┤

│접지          │о 감전에 대한 보호                                     │              │

│              │ - 계통별 전원의 자동차단에 의한 보호대책               │              │

│              │   (TN계통, TT계통(누전차단기 보호), TT계통(과전류      │              │

│              │차단기 보호))                                           │              │

│              │о 접지시스템 및 접지저항 값                            │              │

│              │ - 인체감전보호 및 전기설비의 기계적 요구 값 이하       │              │

│              │о 접지극 시설, 접지도체 및 보호도체 단면적             │              │

│              │о 통합접지시 요구사항                                  │              │

│              │о 기계기구의 철대 및 외함의 접지                       │              │

│              │о 감전보호용 등전위본딩                                │              │

├───────┼────────────────────────────┼───────┤

│기 타 점검사항│ 기타 기술기준에 부적합 사항                            │              │

└───────┴────────────────────────────┴───────┘

  비고 : 적외선 열화상 카메라를 사용하여 전선, 누전차단기, 개폐기(차단기)의 열화여부를      

          점검할 수 있고, 점검결과를 구두통보 할 수 있다.                                   

별표 0003: 정기점검 부적합 전기설비 처리방법

  [별표3]                                                                                       

  정기점검 부적합 전기설비 처리방법                                                             

  1. 절연저항                                                                                   

┌─────────────────────────────┬─────────┬──────┐

│부  적  합  내  용                                        │처리방법          │근거규정    │

│                                                          ├───┬──┬──┤            │

│                                                          │통지  │구두│개선│            │

├─────────────────────────────┼───┼──┼──┼──────┤

│가. 주회로 및 각 분기회로의 절연저항이 기준값에미달       │○    │    │    │[기]5,27,52 │

│하는 경우                                                 │      │    │    │[K]131,132  │

│ ? 절연저항 기준값                                       │      │    │    │            │

│┌─────────┬───────┬───────┐    │      │    │    │            │

││전로의 사용전압(V)│DC 시험전압(V)│절연저항(MΩ) │    │      │    │    │            │

│├─────────┼───────┼───────┤    │      │    │    │            │

││SELV 및 PELV      │250           │0.5           │    │      │    │    │            │

│├─────────┼───────┼───────┤    │      │    │    │            │

││FELV, 500V 이하   │500           │1.0           │    │      │    │    │            │

│├─────────┼───────┼───────┤    │      │    │    │            │

││500V 초과         │1,000         │1.0           │    │      │    │    │            │

│└─────────┴───────┴───────┘    │      │    │    │            │

│ - 정전 불가 시 누설전류 1 mA 초과                        │      │    │    │            │

│ 다만, 2020년 12월 31일 이전 건축법 제11조(건축허         │      │    │    │            │

│가), 제14조(건축신고), 주택법 제15조(사업계획의 승        │      │    │    │            │

│인)에 따라 건축 허가, 신고, 사업승인을 받은 것은          │      │    │    │            │

│아래 표의 기준을 적용한다.                                │      │    │    │            │

│┌───────────────────────┬───┐│      │    │    │            │

││전로의 사용전압의 구분                        │절연  ││      │    │    │            │

││                                              │저항치││      │    │    │            │

│├──┬────────────────────┼───┤│      │    │    │            │

││400V│대지전압(접지식 전로는 전선과 대지간의  │0.1MΩ││      │    │    │            │

││미만│전압, 비접지식 전로는 전선간의 전압을   │      ││      │    │    │            │

││    │말한다. 이하 같다)이 150V 이하인 경우   │      ││      │    │    │            │

││    ├────────────────────┼───┤│      │    │    │            │

││    │대지전압이 150V를 넘고 300V 이하인 경우 │0.2MΩ││      │    │    │            │

││    ├────────────────────┼───┤│      │    │    │            │

││    │사용전압이 300V를 넘고 400V 미만인 경우 │0.3MΩ││      │    │    │            │

│├──┴────────────────────┼───┤│      │    │    │            │

││400V 이상                                     │0.4MΩ││      │    │    │            │

│└───────────────────────┴───┘│      │    │    │            │

│                                                          │      │    │    │            │

│나. 다음의 경우에는 절연저항 측정을 생략할 수 있다.       │      │    │    │            │

│                                                          │      │    │    │            │

│ ? 인입선접속점에서 최초의 인입구장치 까지               │      │    │    │            │

│                                                          │      │    │    │            │

│ ? 가공방식 저압 옥외조명시설에 단극개폐기(점멸기)       │      │    │    │            │

│   설치시                                                 │      │    │    │            │

│                                                          │      │    │    │            │

│다. 전기기계기구의 절연저항이 기준값에 미달하는 경우      │      │○  │    │            │

└─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──────┘

  비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)                

  을 의미한다.                                                                                  

  2. 인입구배선 및 옥내(옥외ㆍ옥측) 배선                                                        

┌─────────────────────────────┬────────┬───────┐

│부  적  합  내  용                                        │처리방법        │근거규정      │

│                                                          ├──┬──┬──┤              │

│                                                          │통지│구두│개선│              │

├─────────────────────────────┼──┼──┼──┼───────┤

│가. 전선 상별 색상                                        │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 1) L1(갈색), L2(흑색), L3(회색), N(청색), PE             │○  │    │    │[K]121.2      │

│(녹-노란색)                                               │    │    │    │              │

│  ? 2022.1.1.이후                                        │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 2) 종단 및 연결지점의 색상 식별(도색, 밴드, 색           │○  │    │    │              │

│테이프 등)                                                │    │    │    │              │

│  ? 2022.1.1.이후                                        │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│나. 배선 공사방법의 적정여부                              │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 1)합성수지관, 금속관공사, 케이블공사, 애자사             │○  │    │    │[K]221.2      │

│용공사, 버스덕트공사 이외 방법으로 시공했을               │    │    │    │              │

│경우                                                      │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 2) 지중전선 매설방법 미준수                              │○  │    │    │[기]38        │

│※ 매설전 깊이를 확인할 수 있는 사진을 제출 받            │    │    │    │[K]223        │

│아 확인할 수 있다.                                        │    │    │    │[K]334.1, 2   │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 3)전선길이, 지지점, 이격거리 초과 등 공사방법 미         │    │○  │    │[기]37        │

│ 준수 (전선상호, 조영재, 지지점 등)                       │    │    │    │[K]232.11,12  │

│                                                          │    │    │    │[K]232.41,51  │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 4)지지물(애자) 이탈 및 벽관통 부분의 전선관              │○  │    │    │[K]232.56     │

│삽입 여부 등                                              │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│다.가공배선, 임시배선의 시설방법 미 준수                  │○  │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│라. 규격전선 사용여부                                     │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 1)단면적 2.5㎟ 미만의 전선 사용시                        │○  │    │    │[K]221.1.1    │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 2)절연전선, 케이블 이외 전선사용                         │○  │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│마. 전선 접속 상태 및 피복손상여부                        │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 1)중도에접속점(전선연결)있는경우                         │○  │    │    │[K]232.11     │

│                                                          │    │    │    │[K]232.12     │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 2)접속점 전선노출 및 피복손상시                          │    │○  │○  │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│바. 저압 옥내배선의 사용전선                              │    │    │    │[K]231.3      │

│                                                          │    │    │    │[K]241.14     │

│ 1)단면적 2.5㎟ 미만의 연동선사용                         │○  │    │    │              │

│   (단면적 1㎟미만 MI케이블 사용 포함)                    │    │    │    │              │

│ 2) 전광표시장치 기타 이와 유사한 장치 또는 제            │    │○  │    │              │

│어회로 등의 배선으로 1.5mm2 미만의 연동선 사              │    │    │    │              │

│용                                                        │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│사. 전선 및 배선기구 손상                                 │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 1)절연전선 사용개소의 전선피복 손상                      │    │○  │○  │[기]50, 51    │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 2)전선노후,열화및피복손상이심할 경우                     │○  │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 3)기계기구, 배선기구, 접속기 등의 손상                   │    │○  │    │[K]123        │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 4) 주택에 접지극부 콘센트 미시설                         │    │    │    │[K]234.5      │

│                                                          │    │    │    │              │

│  ? 2003.12.31.이전                                      │    │○  │    │              │

│  ? 2004.1.1.이후                                        │○  │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│아. 비닐코드배선                                          │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 1)간선으로 시설사용                                      │○  │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│2)백열전등, 전열, 냉방장치에 사용                         │○  │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 3)콘센트 5개회로 이상사용(난잡배선)                      │○  │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 4)가공배선으로 연결사용                                  │○  │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ ㅇ동일구내(이동전선 사용 포함)                           │    │○  │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ ㅇ동일구내 이외의 장소                                   │○  │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 5)쇼윈도우, 쇼케이스 배선으로 0.75㎟                     │    │○  │    │              │

│(0.18×30) 미만의 비닐코드배선 사용                       │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│자. 기타 기술기준에 부적합한 경우                         │    │    │    │[기]39        │

│                                                          │    │    │    │[K]221.1.1    │

│ 인입선, 연접인입선 공사방법 부적정 등                    │    │○  │    │[K]221.1.2    │

└─────────────────────────────┴──┴──┴──┴───────┘

  비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)                

  을 의미한다.                                                                                  

  3. 누전차단기(ELB) 점검                                                                       

┌─────────────────────────────┬────────┬───────┐

│부  적  합  내  용                                        │처리방법        │근거규정      │

│                                                          ├──┬──┬──┤              │

│                                                          │통지│구두│개선│              │

├─────────────────────────────┼──┼──┼──┤              │

│가. 미설치 또는 설치상태                                  │    │    │    │[K]231.6      │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 1)대지전압 150V를 넘고 300V 이하인 주택의 인입           │○  │    │○  │              │

│구(인체감전보호용)                                        │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 2)대지전압 150V이하 주택에 설치된 누전차단기의           │    │○  │○  │              │

│동작상태 불량                                             │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 3)금속제 외함을 갖는 사용전압 50V를 넘는 저압            │○  │    │○  │[기]14,57     │

│의 기계기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는              │    │    │    │[K]211.2.4    │

│곳에 전기를 공급하는 전로                                 │    │    │    │[K]234.10     │

│                                                          │    │    │    │[K]234.11     │

│ 4)특수설비에 공급하는 전로                               │○  │    │    │[K]234.14     │

│ ?화약류저장소,가로등(보안등),교통신호등, 전기           │    │    │    │[K]234.15     │

│    온돌,전기온상, 풀용수중조명등,의료실의                │    │    │    │[K]235.1      │

│전원회로,임시배선 등                                      │    │    │    │[K]235.5      │

│                                                          │    │    │    │[K]241.5      │

│ 5)옥측 또는 옥외에 시설하는 콘센트설비                   │○  │    │    │[K]241.14     │

│                                                          │    │    │    │[K]241.15     │

│ 6) 욕실 등에 시설하는 콘센트회로에 인체 감전 보호        │    │    │    │[K]242.5      │

│용 누전차단기(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간            │    │    │    │[K]242.10     │

│0.03초 이하) 미설치                                       │    │○  │    │              │

│  ? 2003.12.31.이전                                      │    │    │    │              │

│  ? 2004.1.1.이후                                        │○  │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 7) 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소의 주택용             │    │    │    │              │

│누전차단기 미시설                                         │    │    │    │              │

│  ㅇ 세대내 분전반 및 이와 유사한 장소(주택, 준주         │    │    │    │              │

│택 및 숙박시설)                                           │    │    │    │              │

│   - 주택 : 단독주택, 공동주택                            │    │    │    │              │

│   - 준주택 : 기숙사, 고시원, 노인복지주택, 오피          │    │○  │    │              │

│스텔                                                      │    │    │    │              │

│  ? 2016.12.31.이전                                      │○  │    │    │              │

│  ? 2017.1.1.이후                                        │    │    │    │              │

│   - 숙박시설 : 호텔, 모텔, 여인숙, 민박, 자연휴          │    │    │    │              │

│양림, 청소년수련시설, 외국인관광 도시민박,                │    │○  │    │              │

│한옥체험업용 시설                                         │    │    │    │              │

│  ? 2021.4.26. 이전                                      │○  │    │    │              │

│  ? 2021.4.27. 이후                                      │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│나. 누전차단기가 인입개폐기를 겸하는                      │○  │    │    │              │

│   경우로서 과전류 보호기능이 없는 것(지락전용E)          │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│다. 누전차단기 설치로 공공의 안전확보에 지장을            │    │○  │    │              │

│    줄 우려가 있는 곳(비상용조명,비상용승강기,            │    │    │    │              │

│    유도등, 철도용신호장치 등)은누전경보장치 설치         │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│라. 권장 수명연한(제조일로부터 15년) 초과시               │    │○  │○  │              │

└─────────────────────────────┴──┴──┴──┴───────┘

  비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)                

  을 의미한다.                                                                                  

  4. 개폐기ㆍ차단기 점검                                                                        

┌─────────────────────────────┬────────┬───────┐

│부  적  합  내  용                                        │처리방법        │근거규정      │

│                                                          ├──┬──┬──┤              │

│                                                          │통지│구두│개선│              │

├─────────────────────────────┼──┼──┼──┼───────┤

│가.주개폐기(과전류 차단기 포함)                           │    │    │○  │[기]13,56     │

│ 1)인입구개폐기 미시설                                    │○  │    │    │[K]212.6.2    │

│  (단락과부하 겸용ELB 시설시 제외)                        │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 2) 주개폐기 미시설(집합시설하는 경우)                    │    │    │    │              │

│  ㅇ 분기개폐기수 6개 초과시                              │○  │    │    │              │

│  ㅇ 분기개폐기수 6개 이하시                              │    │○  │○  │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│나.분기개폐기                                             │    │    │    │[K]212.4.2    │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 1)미시설 단, 다른 분기회로 또는 콘센트 접속이 없         │○  │    │    │              │

│고 단락보호가 이루어지는 경우 제외                        │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 2) 다른 분기회로 또는 콘센트 접속이 없고 단락            │○  │    │    │              │

│위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화                │    │    │    │              │

│된 경우 3m 초과                                           │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│다. 전용 분기개폐기                                       │    │    │○  │[K]231.6      │

│ 1)정격소비전력 3kW이상 전기기계기구에 전용 개            │○  │    │    │              │

│폐기 미시설                                               │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 2)방전등(형광등제외), 네온방전등, 연쇄노점,              │○  │    │    │[K]235.5      │

│전식 애드벌룬                                             │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│라.다선식 전로(1Φ3W,3Φ4W)                               │○  │    │    │[K]341.9      │

│ 1)인입전원측 각극마다 개폐장치 미시설                    │    │    │    │[K]212.6.2    │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 2)중성선에 퓨즈(과전류차단기) 삽입                       │    │○  │○  │[K]341.11     │

│                                                          │    │    │    │              │

│마.개폐기 및 차단기 상태                                  │    │    │    │[K]212.4      │

│ 1)용량부족, 접촉불량으로 과열 및 손상정도가 극           │○  │    │○  │              │

│심한 것                                                   │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 2)개폐기,차단기 및 퓨즈 용량과다                         │    │○  │○  │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 3) 권장 수명연한(제조일로부터 15년) 초과시               │    │○  │○  │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│바.결선상태 (조치 가능시 현장보수)                        │    │    │    │              │

│ 1)개폐기 오결선                                          │○  │    │○  │              │

│ 2)개폐기 역부착                                          │    │○  │○  │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│사.배ㆍ분전반 상태                                        │○  │    │    │[K]212.6.2    │

│ 1)설치위치 부적정 (고위치,장애물등으로 점검              │    │    │    │[K]235.1      │

│측정 불가능)                                              │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│  ? 가로등, 보안등, CCTV, 통신설비 등의 전기설           │    │○  │    │              │

│비로서 고위치, 장애물 등으로 점검이 불가능                │    │    │    │              │

│한 상태                                                   │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 2)공통접지단자, 러그, 터미널, 부스바 등 노후             │○  │○  │    │              │

│및 접속상태 불량 등                                       │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│아. 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소의 주택용             │    │    │    │              │

│차단기 미시설                                             │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│  ? 세대내 분전반 및 이와 유사한 장소(주택, 준           │    │    │    │[K]212.3.4    │

│주택 및 숙박시설)                                         │    │    │    │              │

│   - 주택 : 단독주택, 공동주택                            │    │    │    │              │

│   - 준주택 : 기숙사, 고시원, 노인복지주택,               │    │    │    │              │

│오피스텔                                                  │    │    │    │              │

│  ? 2016.12.31. 이전                                     │    │○  │    │              │

│  ? 2017.1.1. 이후                                       │○  │    │    │              │

│   - 숙박시설 : 호텔, 모텔, 여인숙, 민박, 자연            │    │    │    │              │

│휴양림, 청소년수련시설, 외국인관광 도시민                 │    │    │    │              │

│박, 한옥체험업용 시설                                     │    │    │    │              │

│  ? 2021.4.26. 이전                                      │    │○  │    │              │

│  ? 2021.4.27. 이후                                      │○  │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│자. 주택용분전반이 은폐된 장소(신발장, 옷장 등)에         │    │    │    │[K]232.84     │

│시설                                                      │    │○  │    │              │

│  ? 2018.3.8. 이전                                       │    │    │    │              │

│  ? 2018.3.9. 이후                                       │○  │    │    │              │

└─────────────────────────────┴──┴──┴──┴───────┘

  비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)                

  을 의미한다.                                                                                  

  5. 접지                                                                                       

┌─────────────────────────────┬────────┬───────┐

│부  적  합  내  용                                        │처리방법        │근거규정      │

│                                                          ├──┬──┬──┤              │

│                                                          │통지│구두│개선│              │

├─────────────────────────────┼──┼──┼──┼───────┤

│가. 접지저항 기준치 초과 및 미 시설                       │    │    │    │[기]6         │

│ 1) 금속제 배ㆍ분전반 및 금속관 공사의 금속관             │○  │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 2) 습기 많은 장소의 전기기계기구 철대 및 외함            │    │    │    │[K]142.7      │

│    (전용의 인체감전보호용 ELB 설치 및 건조한             │○  │    │    │              │

│    장소에 시설할 경우 제외)                              │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│  가)가정용(냉장고, 에어컨, 세탁기 등)                    │    │○  │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│  나)농사용(양수기, 절초기, 착유기, 건조기 등)            │○  │    │    │              │

│   - 이동식(전원플러그 연결방식)                          │    │○  │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│  다)업무용(에어컨, 대형냉장고, 전기드릴, 전동기,         │    │    │    │              │

│     용접기, 의료기 등)                                   │○  │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 3) 주택의 옥내전로에 접지극이 있는 콘센트 사용           │○  │    │    │[K]234.5      │

│   및 접지시설 시공여부                                   │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│  ㅇ욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 물을            │    │    │    │[K]234.5      │

│    사용하는 장소에 시설하는 방적형 콘센트사용 및         │    │    │    │              │

│    접지시설 여부 또는 인체감전보호용 누전차단기          │    │    │    │              │

│    (정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하)        │    │○  │    │              │

│    가 부착된 콘센트 시설여부                             │    │    │    │              │

│  ? 2003.12.31. 이전                                     │○  │    │    │              │

│  ? 2004.1.1. 이후                                       │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 4)기타 접지시설이 요구되는 개소                          │    │○  │    │[K]234.12.5   │

│  가) 네온변압기 외함                                     │    │    │    │[K]234.5      │

│  나) 접지극부 콘센트                                     │    │    │    │              │

│  다) 가로등주내 컨버터 등                                │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│나. 접지시설상태                                          │    │    │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 1) 접지선 규격 미달                                      │○  │    │    │[K]142        │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 2) 접지극(동판, 동봉 등) 규격 미달                       │    │○  │    │              │

│                                                          │    │    │    │              │

│ 3) 시공방법 부적정                                       │    │○  │    │              │

└─────────────────────────────┴──┴──┴──┴───────┘

  비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)                

  을 의미한다.                                                                                  

  6. 기타                                                                                       

┌──────────────────────────────────┬────┬──────┐

│접지대상 시설장소 및 조건                                           │접지    │근거규정    │

│                                                                    ├──┬─┤            │

│                                                                    │시  │생│            │

│                                                                    │설  │략│            │

├──────────────────────────────────┼──┼─┤            │

│① 대지전압 150V이하인 기계기구 시설                                │    │  │[K]142.7    │

│                                                                    │    │  │            │

│ ?건조한 장소                                                      │    │○│            │

│                                                                    │    │  │            │

│ ?습기 및 물기있는 장소                                            │○  │  │            │

│                                                                    │    │  │            │

│② 저압용의 기계기구를 건조한 목재의 마루 기타 이와                 │    │○│            │

│유사한 절연성 물건 위에서 취급하도록 시설하는 경우                  │    │  │            │

│                                                                    │    │  │            │

│ ㅇ 페인트, 바니쉬, 라카 등을 표면에 칠한 경우                      │○  │  │            │

│  ※ APT, 주택의 타일 또는 점포, 사무실의 아스타일,                 │    │  │            │

│모노륨 등은 절연성 물질로 본다                                      │    │  │            │

│                                                                    │    │  │            │

│③ 저압용의 기계기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없                 │    │○│            │

│도록 목주 기타 이와 유사한 것의 위에 시설하는 경                    │    │  │            │

│우                                                                  │    │  │            │

│                                                                    │    │  │            │

│④ 철대 또는 외함의 주위에 적당한 절연대를 설치하는 경              │    │○│            │

│우                                                                  │    │  │            │

│                                                                    │    │  │            │

│⑤ 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 이                 │    │○│            │

│중절연구조로 되어 있는 기계기구를 시설하는 경우                     │    │  │            │

│                                                                    │    │  │            │

│⑥저압용 (삭제)기계기구에 전기를 공급하는 전로의 전                 │    │○│            │

│원측에 절연변압기(2차 전압이 300 V 이하이며, 정격                   │    │  │            │

│용량이 3 kVA 이하인 것에 한한다)를 시설하고 또한                    │    │  │            │

│그 절연변압기의 부하측 전로를 접지하지 않은 경우                    │    │  │            │

│                                                                    │    │  │            │

│⑦ 물기 있는 장소 이외의 장소에 시설하는 저압용의 개                │    │○│            │

│별 기계기구에 전기를 공급하는 전로에 전기용품 및                    │    │  │            │

│생활용품 안전관리법의 적용을 받는 인체감전보호용                    │    │  │            │

│누전차단기(정격감도전류가 30 mA 이하, 동작시간이                    │    │  │            │

│0.03초 이하의 전류동작형에 한한다)를 시설하는 경우                  │    │  │            │

│                                                                    │    │  │            │

│⑧ 외함을 충전하여 사용하는 기계기구에 사람이 접촉할                │    │○│            │

│우려가 없도록 시설하거나 절연대를 시설하는 경우                     │    │  │            │

└──────────────────────────────────┴──┴─┴──────┘

  비고 : 근거규정의 “[기]”는 전기설비기술기준, “[K]”는 KEC(한국전기설비규정)                

  을 의미한다.                                                                                  

별표 0004: 일반용전기설비와 자가용전기설비 구분기준

  [별표4]                                                                                 

  일반용전기설비와 자가용전기설비 구분기준                                                

  □ 적용기준                                                                             

     동일구내 또는 동일 건물 내에 있는 전기설비 계약전력은 각 공급단위 전기               

  설비의 용량을 합산하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 소유권이 다른 2개 이상의               

  전기설비가 있을 경우에는 다음 각 호에 정하는 바에 의한다.                               

   [제1형태]                                                                              

    전기판매사업자와 계약된 동일 공급단위 내에 소유권이 다른 2개 이상의 연접              

  된 전기설비가 있을 경우에는 공급단위를 기준으로 동일 공급단위 내에 있는                 

  각 소유자의 전기설비의 용량을 합산 적용한다.                                            

    A공급단위               B공급단위                소유권 : 갑, 을, 병, 정              

    ┌─────┐          ┌─────┐                                                

    │          │          │          │                                                

  ┌┴────┬┴────┬┴────┬┴────┐                                      

  │갑 소유   │을 소유   │병 소유   │정 소유   │ A공급단위:95㎾(갑＋을)⇒자가용       

  └─────┴─────┴─────┴─────┘                                      

    (45kW사용)  (50kW사용)  (50kW사용)  (20kW사용)   B공급단위:70㎾(병＋정)⇒일반용       

   [제2형태]                                                                              

    동일소유의 연접된 설비에 전기판매사업자와 계약된 공급단위가 2개 이상 있을             

  경우에는 소유자를 기준으로 동일 된 소유의 연접된 각 공급단위의 전기설비                 

  의 용량은 합산한다.                                                                     

     갑 소유                 을 소유                  공급구좌 : A, B, C, D               

     ┌────┬─┐        ┌────┬─┐                                             

     │        │  │        │        │  │                                             

   ┌┴────┼─┴───┬┴────┼─┴───┐                                     

   │A         │B         │C         │D         │ 갑 소유 :70㎾(A＋B)⇒일반용         

   └─────┴─────┴─────┴─────┘                                     

     (40kW사용)  (30kW사용)  (60kW사용)  (20kW사용)   을 소유 : 80㎾(C＋D)⇒자가용        

   [제3형태]                                                                              

    연접된 각 공급단위별로 소유권이 서로 다른 경우의 전기설비의 용량은 소유               

  자별로 별개로 구분하여 합산하지 아니한다.                                               

      A         B             C         D            공급구좌 : A, B, C, D                

  ┌─────┬─────┬─────┬─────┐                                      

  │갑 소유   │을 소유   │병 소유   │정 소유   │ 소유권 : 갑,을,병,정                 

  └─────┴─────┴─────┴─────┘                                      

    (40kW사용)  (35kW사용)  (60kW사용)  (20kW사용)  ※자가용 전기설비가 아님              

    ※ 공급단위별, 소유권별로 합산 75kW이상이면 자가용 전기설비임.                        

   [제4형태]                                                                              

    동일건물, 동일구내에 설치되어 있으나 동일소유자가 연접되어 있지 아니한 전기           

  설비를 가지고 있을 경우 → 각각 별개로 구분함                                           

    ※ 예) 4층 건물을 김씨와 이씨가 소유하고 있는 경우(공급단위 4개)                      

                             ┌───────────┐                                   

                   ?  70kW  │4층  김씨소유(일반용) │                                   

                             ├───────────┤                                   

           (한전)  ?  80kW  │3층  이씨소유(자가용) │                                   

                             ├───────────┤                                   

                   ?  60kW  │2층  김씨소유(일반용) │                                   

                             ├───────────┤                                   

                   ?  60kW  │1층  이씨소유(일반용) │                                   

                             └───────────┘                                   

  □ 심야전력 및 제조업 적용구분                                                          

     한전과 수급 계약된 상시전력과 심야전력(제조업) 전기설비가 있는 경우                  

     → 개개 설비별 계약용량 구분 적용                                                    

    [제1형태] 상시전력 75㎾ 미만, 심야전력(제조업) 100㎾ 미만인 경우                      

    75㎾ 미만  (저압)   100㎾ 미만  (저압)                                                

  ┌─────────┬──────────┐                                            

  │ 상 시 전 력      │ 심 야(제조업) 전 력│                                            

  └─────────┴──────────┘                                            

    공급단위별 합산용량은 자가용이나 심야(제조업)전력 100㎾미만은 적용대상에서            

  제외되므로 일반용전기설비임                                                             

    [제2형태] 상시전력 75㎾ 이상, 심야전력(제조업) 100㎾ 미만인 경우                      

    75㎾ 이상  (저압)   100㎾ 미만  (저압)                                                

  ┌─────────┬──────────┐                                            

  │  상  시  전  력  │ 심 야(제조업) 전 력│                                            

  └─────────┴──────────┘                                            

     상시전력이 자가용설비이므로 용량 합산하여 자가용설비임                               

    [제3형태] 상시전력 75㎾ 미만, 심야전력(제조업) 100㎾ 이상인 경우                      

    75㎾ 미만  (저압)   100㎾ 이상  (저압)                                                

  ┌─────────┬──────────┐                                            

  │  상  시  전  력  │ 심 야(제조업) 전 력│                                            

  └─────────┴──────────┘                                            

      상시전력은 일반용설비이나 심야전력(제조업)이 자가용설비이므로 용량합산              

  하여 자가용설비임.                                                                      

별표 0005: 수전설비 범위도

  [별표 5]                                                                    

  수전설비 범위도                                                             

  1. 저압 수전고객                                                            

  ? 저압에서 저압으로 증설공사시 사용전검사 대상 여부                        

     가. 일반용에서 자가용으로 증설공사시 : 사용전검사 대상임                 

     나. 자가용에서 자가용으로 증설공사시 : 사용전검사 대상임                 

  2. 고압이상 고객                                                            

    가. 특고압 또는 고압에서 저압으로   나. 특고압에서 고압으로 변성되는      

    변성되는 경우의 수전설비 범위       경우의 수전설비 범위                  

    다. 수전실과 배전반의 설치장소가 떨어져 설치된 경우의 수전설비 범위       

별표 0006: 전기설비 설치에 따른 인가 또는 신고 대상의 적용 예

  [별표 6]                                                                      

  전기설비 설치에 따른 인가 또는 신고 대상의 적용 예                            

  ┌─────────────────┬──────────────────┐  

  │전기설비별 유형                   │인가 또는 신고대상                  │  

  ├─────────────────┼──────────────────┤  

  │  1. 설치공사                     │전체 전기수용설비                   │  

  │┌───────────────┐│(수전설비 + 구내배전설비)           │  

  ││ 고압 이상 변압기로 수전받는  ││                                    │  

  ││전기설비의 설치공사           ││                                    │  

  │└───────────────┘│                                    │  

  │                                  │                                    │  

  ├─────────────────┼──────────────────┤  

  │  2. 증설공사                     │수전설비 증설에 따른 전기수용설비   │  

  │┌─────┐  ┌───────┐│(증설된 수전설비 용량 500kW와 해당  │  

  ││기존설비  │+ │추가설치      ││구내배전설비)                       │  

  ││(300 ㎾)  │  │(500 ㎾)      ││                                    │  

  │└─────┘  └───────┘│                                    │  

  │                                  │                                    │  

  │┌─────┐  ┌───────┐│                                    │  

  ││기존설비  │+ │추가설치      ││                                    │  

  ││(1,000 ㎾)│  │(500 ㎾)      ││                                    │  

  │└─────┘  └───────┘│                                    │  

  │                                  │                                    │  

  │                                  │                                    │  

  │  고압 이상 변압기로 수전받는 전  │                                    │  

  │  기설비의 증설공사의 경우        │                                    │  

  └─────────────────┴──────────────────┘  

  비고 : 전기수용설비 중 고압이상 변압기 용량이 증설되지 아니하는 구내배전설비  

  의 추가 설치공사는 검사대상에서 제외한다.                                     

별표 0007: 자가용전기설비의 검사항목

  [별표 7]                                                                                              

  자가용전기설비의 검사항목                                                                             

  Ⅰ. 사용전검사                                                                                        

   Ⅰ-1 전기수용설비                                                                                    

┌────────┬────────────────────────────┬────────────┐

│검사항목        │세부 검사내용                                           │수검자 준비자료         │

├────────┼────────────────────────────┼────────────┤

│1. 외관         │? 전선의 이격거리 및 높이                              │? 시험성적서           │

│                │? 전선 접속상태                                        │(대상 품목에 한         │

│                │? 전선의 배선방법                                      │함)                     │

│                │? 과전류보호장치와 전선 단면적 보호협조                │? 전선의 단면적 선     │

│                │? 지지물의 경간, 이도, 지지금구류                      │정 계산서               │

│                │? 지지물의 기초 및 재료구성                            │? 과전류보호장치       │

│                │? 애자련 검사                                          │정격선정 계산서         │

│                │? 지중전선로 직선접속부 및 단말부분                    │? 접지계산서 및        │

│                │   처리상태                                             │설계도                  │

│                │? 지중전선로 방재 조치사항                             │? 대지저항율 실측      │

│                │? 아크발생기구 이격거리                                │또는 토질분석           │

│                │? 충전부분 방호 및 이격거리                            │자료                    │

│                │? 개폐기ㆍ차단기 설치 및 개폐 상태                     │? 감전보호 계산서      │

│                │? 접지시스템 적용 및 접지도체, 보호도체,               │                        │

│                │본딩도체 굵기 및 시설상태                               │                        │

│                │? 지락차단장치 또는 경보장치                           │                        │

│                │? 감전보호의 적정성                                    │                        │

│                │? 계통보호방식 시설상태                                │                        │

│                │? 기계ㆍ기구 보호장치                                  │                        │

│                │? 계측장치 및 공기압축기 시설상태                      │                        │

│                │? 절연유 구외유출방지시설                              │                        │

│                │? 감시 및 조작에 필요한 조명시설                       │                        │

│                │? 특고압 전로의 상별표시상태                           │                        │

│                │? 전력휴즈 용량 및 설치상태                            │                        │

│                │? 비상용 예비전원 시설상태                             │                        │

│                │? 보호울타리 및 위험표시상태                           │                        │

│                │? 제품규격 확인                                        │                        │

│                │? 공사계획인가(신고) 내용의 확인                       │                        │

│                │                                                        │                        │

│2. 접지저항 측  │? 접지시스템별 접지저항 측정                           │? 감리보고서 또는      │

│정              │? 매설지선 등의 시설상태                               │점검기록표              │

│                │                                                        │                        │

│3. 절연저항 측  │? 모선, 배선, 전선로 및 기기                           │? 감리보고서 또는      │

│정              │? 변압기, 발전기 등의 절연저항                         │점검기록표              │

│                │? 케이블의 절연저항                                    │                        │

│                │                                                        │                        │

│4. 절연내력 시  │? 변압기 및 발전기 등 기계기구                         │? 시험성적서           │

│험              │? 케이블 등                                            │? 감리보고서 또는      │

│                │? 모선 및 이에 부속되는 개폐기, 차단기                 │점검기록표              │

│                │                                                        │                        │

│                │                                                        │                        │

│5. 절연유시험 및│? 내압시험                                             │? 시험성적서           │

│  측정          │? 산가측정                                             │? 감리보고서 또는      │

│                │                                                        │점검기록표              │

│                │                                                        │                        │

│6. 보호장치 시  │? 과전류차단장치                                       │? 시험성적서           │

│험              │? 지락차단장치                                         │? 감리보고서 또는      │

│                │? 변압기 보호장치                                      │점검기록표              │

│                │  - 경보장치 및 차단장치                                │                        │

│                │  - 계측장치                                            │                        │

│                │? 공기압축 장치                                        │                        │

│                │  - 공기압축기 용량 및 동작상태                         │                        │

│                │  - 안전밸브                                            │? 안전밸브규격서       │

│                │  - 공기탱크압력 회복장치                               │                        │

│                │  - 수압시험검사                                        │                        │

│                │? 전력용 콘덴서 또는 분로리액터                        │                        │

│                │  - 경보장치 및 차단장치                                │                        │

│                │? 보호 장치 특성시험                                   │                        │

│                │  - 최소동작시험                                        │                        │

│                │  - 한시특성시험                                        │                        │

│                │  - 연동시험                                            │                        │

│                │? 전선로 보호 장치                                     │                        │

│                │                                                        │                        │

│7. 계측장치     │? 주요변압기의 전압, 전류, 전력                        │                        │

│                │? 특고압 변압기의 온도                                 │                        │

│                │? 공기압축기 압력                                      │                        │

│                │                                                        │                        │

│                │                                                        │                        │

│8. 제어회로     │? 차단기관련 시험검사                                  │ㅇ 설계 도면            │

│동작            │  - 개폐동작시험                                        │ㅇ 인터록 도면          │

│  및기기조작시험│  - 인터록시험                                          │                        │

│                │? 수전설비와 발전설비의 연동시험                       │                        │

│                │? 종합 연동시험                                        │                        │

│                │                                                        │                        │

│9. 전선로       │? 외관검사                                             │? 철주, 강관주, 철     │

│                │  - 전선로 각도에 따른 지지물설치상태                   │탑의 규격서             │

│                │  - 전선로 지상고, 이도 및 경간                         │ㅇ 전파방해파 측정      │

│                │  - 콘크리트주, 목주, 지선, 전선 및                     │기록서                  │

│                │    가공지선의 설치상태                                 │? 감리보고서 또는      │

│                │  - 애자련 및 지지물 설치상태                           │점검기록표              │

│                │  - 전선의 이격거리                                     │                        │

│                │  - 철탑의 기초 및 재료구성                             │                        │

│                │  - 직선접속부 및 단말부분의 처리상태                   │                        │

│                │  - 유입케이블의 누유여부 및 가압장치                   │                        │

│                │  - 지중함의 크기, 환기장치 및 배수구조                 │                        │

│                │  - 지중전선로내의 조명설비                             │                        │

│                │? 가공전선로 시험검사                                  │                        │

│                │  - 접지저항 측정                                       │                        │

│                │  - 절연저항 측정                                       │                        │

│                │  - 보호장치 및 동작상태                                │                        │

│                │  - 전파의 허용한도                                     │                        │

│                │? 지중전선로 시험검사                                  │                        │

│                │  - 토목구조물 검사(사업용 검사항목에 준함)             │                        │

│                │  - 접지저항 측정                                       │                        │

│                │  - 절연저항 측정                                       │                        │

│                │  - 보호장치 및 동작상태                                │                        │

│                │  - 가압장치시험                                        │                        │

│                │  - 전선로 도통시험                                     │                        │

│                │                                                        │                        │

│10. 기타 검사에 │? 기타 검사기준에 적합여부                             │                        │

│필요한 사항     │                                                        │                        │

   Ⅰ-2 기력ㆍ가스터빈 발전설비(상용)                                                                   

    □ 제1공정 : 터빈 차실하반부의 설치가 완료된 때                                                     

┌────────┬──────────────┬──────────────────────────┐

│검사항목        │세부 검사내용               │수검자 준비자료                                     │

├────────┼──────────────┼──────────────────────────┤

│1. 터빈일반규격 │? 규격 확인                │? 공사계획인가(신고)서                             │

│                │                            │? 증기터빈 규격서                                  │

│                │                            │                                                    │

│2. 터빈하반부   │? 기초지반                 │? 설계기준 및 시방서                               │

│  콘크리트기초  │? 철근 재질 및 규격        │? 기초 및 구조물 도면                              │

│                │? 시멘트 종류 및 품질      │? 측정 및 점검기록표                               │

│                │? 골재시험                 │ - 기초지반                                         │

│                │? 콘크리트 배합            │ - 철근재료                                         │

│                │? 현장 콘크리트 품질       │ - 시멘트                                           │

│                │? 콘크리트 시공방법        │ - 골재관리                                         │

│                │? 철근 조립ㆍ설치          │ - 콘크리트배합설계                                 │

│                │? 치수 및 외관             │ - 콘크리트관리                                     │

│                │                            │ - 콘크리트 타설 전ㆍ후                             │

│                │                            │                                                    │

│3. 터빈및       │? 베어링 간극              │? 터빈 구조도                                      │

│발전기          │? 고정부와 회전부 간의 간극│? 측정 및 점검기록표                               │

│  독립설치상태  │? 축 밀봉장치 간극         │ - 베어링 간극                                      │

│                │?발전기 공극               │ - 고정부와 회전부간의 간극                         │

│                │? 축계평형                 │ - 축 밀봉장치 간극                                 │

│                │                            │ - 발전기 공극                                      │

│                │                            │ - 축계평형                                         │

    □ 제2공정                                                                                          

     - 발전용 수전설비 검사는 전기수용설비 검사에 따른다.                                               

    □ 제3공정                                                                                          

     - 공사계획에 의한 전체공사가 완료되었을 경우                                                       

┌─────────┬──────────────────────┬─────────────────┐

│검사항목          │세부 검사내용                               │수검자 준비자료                   │

│                  │                                            │                                  │

│1. 터빈           │? 규격 확인                                │? 터빈 트립 인터록 도면          │

│                  │  - 인가(신고)서류 및 규격 확인             │? 시퀀스 도면                    │

│                  │? 터빈비상정지 및 안전장치                 │? 터빈 윤활장치 도면             │

│                  │  - 윤활유펌프시험(AC, DC)                  │? 조속기 계통도면                │

│                  │  - 발전기밀봉유 펌프시험                   │? 조속기유입유 & 밀봉유          │

│                  │  - 베어링 윤활유 저압력 정지시험           │계통도면                          │

│                  │  - 베어링 출구 윤활유 고온도               │? 측정 및 점검기록표             │

│                  │정지시험                                    │ - 계기교정                       │

│                  │  - 스러스트 베어링 마모 정지시험           │ - 경보회로                       │

│                  │  - 복수기 진공도 저하 정지시험             │                                  │

│                  │  - 배기증기 고온도 정지시험                │                                  │

│                  │  - 수동 정지 및 복귀                       │                                  │

│                  │  - 비상조속기(과속도)                      │                                  │

│                  │  - 밸브개폐 시험(주증기 정지밸             │                                  │

│                  │브, 증기 조절밸브, 재열증                   │                                  │

│                  │기정지밸브, 재열증기 조절                   │                                  │

│                  │밸브)                                       │                                  │

│                  │  - 터빈 진동측정                           │                                  │

│                  │  - 보조기기 인터록 시험                    │                                  │

│                  │  - 점화 불량시험                           │                                  │

│                  │  - 고진동 정지시험                         │                                  │

│                  │  - 연료가스 저압력 정지시험                │                                  │

│                  │                                            │                                  │

│2. 상용발전기     │? 발전기 일반규격                          │? 공사계획인가(신고)서           │

│                  │  - 규격 확인 및 외관검사                   │? 발전기 및 부대설비규격         │

│                  │? 발전기 본체검사                          │서                                │

│                  │ - 접지 시공 상태                           │? 단선결선도                     │

│                  │  - 절연저항                                │? 발전기 트립 인터록 도면        │

│                  │  - 절연내력                                │? 시퀀스 도면                    │

│                  │  - 특성시험                                │? 보호계전기 결선도              │

│                  │? 보호 장치 시험                           │? 수소가스 및 고정자             │

│                  │  - 보호 장치 및 계전기시험                 │   냉각수계통 도면                │

│                  │  - 고정자 냉각수예비펌프 자동              │? 측정 및 점검기록표             │

│                  │기동 시험                                   │ - 계기교정                       │

│                  │  - 수소가스압력 및 순도 시험               │ - 경보회로                       │

│                  │? 제어 및 경보장치 시험                    │ - 수소가스 압력 및 순도          │

│                  │  - 계측장치, 경보장치, 제어장              │ - 특성시험                       │

│                  │치                                          │ - 보호 장치 및 계전기            │

│                  │  - 상회전 시험 및 동기 검정장치            │ - 자동전압조정기                 │

│                  │  - 여자기 및 자동전압 조정기               │ - 절연내력                       │

│                  │? 부대시설검사                             │ - 절연저항                       │

│                  │  - 계기용 변성기                           │ - 부대설비                       │

│                  │  - 발전기 모선 접속상태 및 상              │ - 접지저항                       │

│                  │표시                                        │? 감리보고서                     │

│                  │  - 위험표시                                │                                  │

│                  │? 소내 모선 절체시험                       │                                  │

│                  │  - 상회전 및 Loop 시험                     │                                  │

│                  │  - 절체시험(수동, 자동)                    │                                  │

│                  │                                            │                                  │

│3. 차단기         │? 규격 확인 및 외관검사                    │? 공사계획인가(신고)서           │

│                  │? 조작용 전원 및 회로점검                  │? 차단기 및 부대설비규격         │

│                  │? 접지 시공 상태                           │서                                │

│                  │? 절연저항측정                             │? 시퀀스 도면                    │

│                  │? 절연내력시험                             │? 측정 및 점검기록표             │

│                  │? 제어회로 및 계측장치시험                 │ - 접지저항                       │

│                  │? 특성시험                                 │ - 절연저항                       │

│                  │? 절연유내압(OCB에 한함)시험               │ - 절연내력                       │

│                  │? 상회전 및 Loop 시험                      │ - 특성시험                       │

│                  │? 개폐표시 상태 확인                       │ - 절연유 내압(OCB에 한함)        │

│                  │? 부대시설검사                             │ - 상회전 및 Loop시험             │

│                  │                                            │ - 부대설비                       │

│                  │                                            │                                  │

│4. 종합시험       │? 조속장치시험 검사                        │? 측정 및 점검기록표             │

│                  │  - 정격부하 차단시험                       │ - 조속기 특성                    │

│                  │? 종합연동시험                             │ - 출력기록지                     │

│                  │? 정격부하운전시험                         │? 종합 인터록 도면               │

│                  │  (기력 : 4시간, 가스터빈 : 2시             │? 출력기록지                     │

│                  │간)                                         │                                  │

└─────────┴──────────────────────┴─────────────────┘

   Ⅰ-3 내연력설비(상용)                                                                                

┌────────────┬──────────────────┬──────────────────┐

│검사항목                │세부 검사내용                       │수검자 준비자료                     │

├────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│1. 내연기관             │? 일반규격                         │? 트립 인터록 도면                 │

│                        │  - 인가(신고)서류 및 규격확인      │? 시퀀스 도면                      │

│                        │? 비상정지 및 안전장치             │? 윤활장치 도면                    │

│                        │ - 연료유 압력저하 시험             │? 조속기 계통도면                  │

│                        │  - 연료유 필터 차압 상승시험       │? 측정 및 점검기록표               │

│                        │  - 베어링 윤활유 저압력 정지시험   │ - 계기교정                         │

│                        │  - 베어링 윤활유 고온도 정지시험   │ - 경보회로                         │

│                        │  - 수동정지 및 복귀                │ - 실린더 및 크랭크실               │

│                        │  - 냉각수 고온도 정지시험          │   릴리이프밸브                     │

│                        │  - 비상조속기(과속도)              │                                    │

│                        │  - 비상조속기 시험                 │                                    │

│                        │  - 실린더 릴리이프밸브             │                                    │

│                        │  - 크랭크실 릴리이프밸브           │                                    │

│                        │                                    │                                    │

│2. 발전기               │? 일반규격                         │? 공사계획인가(신고)서             │

│                        │  - 규격확인 및 외관검사            │? 발전기 및 부대설비규격서         │

│                        │? 발전기 본체검사                  │? 발전기 트립 인터록도면           │

│                        │  - 접지시스템 시공상태             │? 시퀀스 도면                      │

│                        │  - 절연저항 측정                   │? 보호계전기 결선도                │

│                        │  - 절연내력 측정                   │? 측정 및 점검기록표               │

│                        │? 보호장치검사                     │ - 특성시험                         │

│                        │  - 절연저항 측정                   │ - 보호장치 및 계전기               │

│                        │  - 제어 및 경보장치 시험           │ - 자동전압조정기                   │

│                        │  - 상회전 시험                     │ - 절연내력                         │

│                        │  - 동기 검정장치                   │ - 절연저항                         │

│                        │  - 전압조정기 시험                 │ - 계기교정                         │

│                        │? 부대시설검사                     │ - 경보회로                         │

│                        │  - 계기용 변성기                   │ - 부대설비                         │

│                        │  - 발전기 모선 접속 상태 및 상 표시│ - 접지저항                         │

│                        │  - 축전지 및 충전장치              │? 감리보고서                       │

│                        │? 자동기동 시험                    │                                    │

│                        │? 부하차단시험                     │                                    │

│                        │? 부하운전시험                     │                                    │

│                        │                                    │                                    │

│3. 종합시험             │? 조속장치시험 검사                │? 측정 및 점검기록표               │

│                        │  - 정격부하 차단시험               │ - 조속기 특성                      │

│                        │? 종합연동시험                     │ - 출력기록지                       │

│                        │? 정격부하운전(2시간)시험          │? 종합 인터록 도면                 │

│                        │                                    │? 출력기록지                       │

   비고 : 계통에 연계하여 사용하는 비상용 예비발전설비 포함                                             

   Ⅰ-4 수력ㆍ풍력ㆍ연료전지ㆍ태양광ㆍ전기저장장치 발전설비,                                            

  무정전전원장치, 지중전선로 토목검사                                                                   

  ? 사업용전기설비의 검사항목을 준용한다.                                                              

   Ⅰ-5 용접부 검사                                                                                     

  ? 사업용전기설비의 검사항목을 준용한다.                                                              

   Ⅰ-6 비상용 예비발전설비                                                                             

┌─────────────┬─────────────────────┬──────────────┐

│검사항목                  │세부 검사내용                             │수검자 준비자료             │

│                          │                                          │                            │

│1. 내연기관 및            │? 외관검사                               │? 발전설비 시험성적서      │

│발전기                    │ - 누유, 누수여부                         │                            │

│                          │ - 접지시공상태                           │                            │

│                          │ - 배기관의 적정여부                      │                            │

│                          │ - 연료계통의 적정여부                    │                            │

│                          │ - 급수시설의 적정여부                    │                            │

│                          │ - 각종 지시계기의 시설 여부              │                            │

│                          │ - 상용전원과의 절체방법                  │                            │

│                          │ - 축전지 및 충전장치의 설치상태          │                            │

│                          │ - 공기압축시설의 적정여부                │                            │

│                          │ - 환기시설의 적정여부                    │                            │

│                          │ - 배전반의 설치상태 및 접지 시공여부     │                            │

│                          │ - 차단기의 용량 및 설치상태 등의         │                            │

│                          │적정여부                                  │                            │

│                          │ - 변류기 등의 변성기 비율 또는           │                            │

│                          │배율의 적정 여부                          │                            │

│                          │ - 지락보호 및 과전류 보호방식의          │                            │

│                          │적정여부                                  │                            │

│                          │ - 사용전선의 적정여부                    │                            │

│                          │ - 윤활유 계통의 적정여부                 │                            │

│                          │ - 보호설비의 적정여부                    │                            │

│                          │? 비상부하 용량                          │? 비상발전기 용량계산서    │

│                          │                                          │? 비상부하 일람표          │

│                          │                                          │                            │

│2. 가스터빈 및 발         │?“Ⅰ-2 기력ㆍ가스터빈 발전설비(상       │?“Ⅰ-2 기력ㆍ가스터빈     │

│전기                      │용)”의 검사항목에 따른 검사세            │발전설비(상용)”의          │

│                          │부 종목을 준용한다.                       │수검자 준비자료와 같        │

│                          │? 비상부하 용량                          │다.                         │

│                          │                                          │? 비상발전기 용량계산서    │

│                          │                                          │? 비상부하 일람표          │

│                          │                                          │                            │

│3. 전기저장장치           │? “Ⅰ-4 전기저장장치”의 검사항목       │ㅇ “Ⅰ-4 전기저장장치”의  │

│                          │에 따른 검사세부 종목을 준용한            │수검자 준비자료와  같       │

│                          │다.                                       │다.                         │

│                          │? 비상부하 용량                          │? ESS 용량계산서           │

│                          │                                          │? 비상부하 일람표          │

│                          │                                          │                            │

│4. 종합시험               │? 절연저항측정                           │                            │

│                          │? 절연내력시험                           │                            │

│                          │? 접지저항측정                           │                            │

│                          │? 비상정지장치시험                       │                            │

│                          │  (내연력 발전설비는 500kW초과만 실시)    │                            │

│                          │? 부하운전시험                           │                            │

│                          │? 부하차단시험                           │                            │

  비고                                                                                                  

   1. 부하차단시험은 시험성적서로 갈음할 수 있다                                                        

   2. 부하운전시험은 고객 여건에 따라 다음과 같이 실시한다.                                             

    (1) 부하가 설치되어 있지 않은 경우는 제작회사 시험성적서의 부하시험 기록으                          

  로 갈음                                                                                               

    (2) 부하가 설치되어 있는 경우는 출력 가능한 최대부하로 하여 시험하되, 운전                          

  시간은 30분 이상 실시                                                                                 

   3. 저압발전기의 절연내력시험은 절연저항 측정으로 갈음                                                

  Ⅱ. 정기검사                                                                                          

   Ⅱ-1 전기수용설비                                                                                    

┌──────────────┬─────────────────────┬─────────────┐

│검사항목                    │세부 검사내용                             │수검자 준비자료           │

│                            │                                          │                          │

│1. 외관                     │? 전선 굵기, 세기, 이격거리 및 높이      │? 전기설비 점검결과      │

│                            │? 지지물의 경간, 이도 및 지지금구류      │기록표                    │

│                            │? 애자련 검사                            │? 고압 전기설비 점       │

│                            │? 전선 접속상태                          │검기록표                  │

│                            │? 지중전선로 직선 접속부 및 단말 부분    │? 저압 전기설비 점       │

│                            │? 접지시설 유지상태                      │검기록표                  │

│                            │? 아크발생기구 이격거리                  │? 변압기 점검기록표      │

│                            │? 충전부분 방호 및 이격거리              │                          │

│                            │? 개폐기 및 차단기 개폐 및 동작상태      │                          │

│                            │? 지락차단장치 또는 경보장치             │                          │

│                            │? 기기의 노후, 변형 및 조작상태          │                          │

│                            │? 기계ㆍ기구 보호 장치                   │                          │

│                            │? 계측장치 및 공기압축기 시설상태        │                          │

│                            │? 보호울타리 및 위험표시상태             │                          │

│                            │? 절연유 구외유출방지시설                │                          │

│                            │? 감시 및 조작에 필요한 조명시설         │                          │

│                            │? 특고압 전로의 상별표시상태             │                          │

│                            │? 전력휴즈 용량 및 설치상태              │                          │

│                            │? 비상전원 시설상태                      │                          │

│                            │? 건물의 검사항목                        │                          │

│                            │  - 누수, 습기로 인한 전기설비 손상여부   │                          │

│                            │  - 조작 장애물                           │                          │

│                            │? 전기자동차 충전시설의 적정성           │                          │

│                            │                                          │? 적외선 열화상분포      │

│                            │? (온도 측정)                            │측정기록표                │

│                            │? (코로나 측정)                          │                          │

│                            │                                          │                          │

│2. 접지저항 측정            │? 접지시스템별 접지저항 측정             │                          │

│                            │? 매설지선 시설상태                      │                          │

│                            │? 기타 기술기준에 적합여부               │                          │

│                            │                                          │                          │

│3. 절연저항 측정            │? 모선, 배선, 전선로 및 기기             │                          │

│                            │? 변압기, 발전기 등                      │                          │

│                            │? 케이블                                 │                          │

│                            │                                          │                          │

│                            │? (부분방전 측정)                        │? 적외선 열화상분포      │

│                            │? (온도 측정)                            │측정기록표                │

│                            │? (코로나 측정)                          │                          │

│                            │? (피뢰기누설전류 측정)                  │                          │

│                            │? (SF6가스 수분 측정)                    │                          │

│                            │? (SF6가스 순도 측정)                    │                          │

│                            │? (SF6가스 SO2 측정)                     │                          │

│                            │? (SF6가스 누기 측정)                    │                          │

│                            │                                          │                          │

│4. 절연내력 시험            │? 변압기 및 발전기 등 기계기구           │                          │

│                            │? 케이블 등                              │                          │

│                            │? 모선 및 이에 부속되는 개폐기, 차단기   │                          │

│                            │                                          │                          │

│                            │? (부분방전 측정)                        │? 적외선 열화상분포      │

│                            │? (온도 측정)                            │측정기록표                │

│                            │? (코로나 측정)                          │                          │

│                            │? (피뢰기누설전류 측정)                  │                          │

│                            │? (SF6가스 수분 측정)                    │                          │

│                            │? (SF6가스 순도 측정)                    │                          │

│                            │? (SF6가스 SO2 측정)                     │                          │

│                            │? (SF6가스 누기 측정)                    │                          │

│                            │                                          │                          │

│5. 절연유시험               │? 내압시험                               │                          │

│  및 측정                   │? 산가측정                               │                          │

│                            │                                          │                          │

│                            │? (절연유가스 분석)                      │                          │

│                            │                                          │                          │

│6. 보호장치시험             │? 과전류차단장치                         │                          │

│                            │? 지락차단장치                           │                          │

│                            │? 변압기 보호장치                        │                          │

│                            │  - 경보장치 및 차단장치                  │                          │

│                            │  - 계측장치                              │                          │

│                            │? 공기압축 장치                          │                          │

│                            │  - 공기압축기 용량 및 동작상태           │                          │

│                            │  - 안전밸브                              │                          │

│                            │  - 공기탱크압력 회복장치                 │                          │

│                            │  - 수압시험검사                          │                          │

│                            │? 전력용콘덴서 또는 분로리액터           │                          │

│                            │  - 경보장치 및 차단장치                  │                          │

│                            │? 보호장치 특성시험                      │                          │

│                            │  - 최소동작시험                          │? 계전기 및 차단기       │

│                            │  - 한시특성시험                          │동작시험기록표            │

│                            │  - 연동시험                              │                          │

│                            │? 전선로 보호장치                        │                          │

│                            │                                          │                          │

│7. 계측장치                 │? 주요변압기의 전압, 전류, 전력          │                          │

│  설치상태                  │? 특고압변압기의 온도                    │                          │

│                            │? 공기압축기 압력계                      │                          │

│                            │                                          │                          │

│                            │? (전원품질 분석)                        │? 전원품질 측정기록표    │

│                            │                                          │                          │

│8. 전선로                   │? 외관검사                               │                          │

│                            │  - 전선로 각도에 따른 지지물설치상태     │                          │

│                            │  - 전선로 지상고, 이도 및 경간           │                          │

│                            │  - 콘크리트주, 목주, 지선, 전선 및       │                          │

│                            │    가공지선의 설치상태                   │                          │

│                            │  - 애자련 및 지지물 설치상태             │                          │

│                            │  - 전선의 이격거리                       │                          │

│                            │  - 직선접속부 및 단말부분 변형           │                          │

│                            │  - 유입케이블의 누유여부 및 가압장치     │                          │

│                            │  - 지중함의 환기장치 및 배수             │                          │

│                            │  - 지중전선로내의 조명설비               │                          │

│                            │? 가공전선로 시험검사                    │                          │

│                            │  - 접지저항 측정                         │                          │

│                            │  - 절연저항 측정                         │                          │

│                            │  - 보호장치 및 동작상태                  │                          │

│                            │? 지중전선로 시험검사                    │                          │

│                            │  - 접지저항 측정                         │                          │

│                            │  - 절연저항 측정                         │                          │

│                            │  - 보호장치 및 동작상태                  │                          │

│                            │  - 가압장치 시험                         │                          │

│                            │                                          │                          │

│                            │? (부분방전 측정)                        │? 적외선 열화상분포      │

│                            │? (온도 측정)                            │측정기록표                │

│                            │? (코로나 측정)                          │                          │

│                            │                                          │                          │

│9. 제어회로동작             │? 차단기관련 시험검사                    │                          │

│및 기기조작시험             │  - 개폐동작시험                          │                          │

│                            │  - 인터록시험                            │                          │

│                            │? 수전설비와 발전설비의 연동시험         │                          │

│                            │? 종합 연동시험                          │                          │

│                            │                                          │                          │

│10. 전기설비                │? 전기설비 유지관리상태                  │? 전기안전관리자의       │

│유지관리                    │  - 변압기별 최대전력 대비 용량 적정성    │직무에 관한 고시          │

│                            │  - 변압기별 상별 불평형률 적정성         │별지에 따른 점            │

│                            │  - 전기실 주변온도 적정성                │검기록표                  │

│                            │  - 자체 점검결과 이상개소 개선여부       │  - 자체 점검결과 부적    │

│                            │  - 기타 전기설비 유지관리 상태 적적성    │합사항에 대한 개선        │

│                            │                                          │증빙자료                  │

│                            │                                          │                          │

│11. 기타 검사에             │? 기타 검사기준에 적합여부               │                          │

│필요한 사항                 │                                          │                          │

  비고 : 검사세부 종목 중 (   ) 종목은 무정전검사에 적용                                                

   Ⅱ-2 기력ㆍ가스터빈 발전설비(상용)                                                                   

┌───────────┬──────────────────────┬───────────────┐

│검사항목              │세부 검사내용                               │수검자 준비자료               │

│                                                                                                    │

│1. 터빈             │? 규격확인                                 │? 터빈 트립 인터록 도면        │

│                    │? 터빈비상정지 및 안전장치                 │? 시퀀스 도면                  │

│                    │? 윤활유펌프시험(AC, DC)                   │? 터빈 윤활장치 도면           │

│                    │? 발전기밀봉유펌프시험                     │? 조속기 계통도면              │

│                    │? 베어링 윤활유 저압력 정지시험            │? 조속기 유압유 계통도면       │

│                    │? 베어링 출구 윤활유 고온도 정지           │? 측정 및 점검기록표           │

│                    │시험                                        │ - 계기교정                     │

│                    │? 스러스트 베어링 마모 정지시험            │ - 경보회로                     │

│                    │? 복수기 진공도 저하 정지시험              │                                │

│                    │? 배기증기 고온도 정지시험                 │                                │

│                    │? 수동정지 및 복귀                         │                                │

│                    │? 비상조속기 시험(과속도 정지)             │                                │

│                    │? 밸브개폐 시험(주증기 정지밸브,           │                                │

│                    │증기 조절밸브, 재열증기정지                 │                                │

│                    │밸브, 재열증기 조절밸브)                    │                                │

│                    │?터빈 진동측정                             │                                │

│                    │?보조기기 인터록 시험                      │                                │

│                    │? 점화 불량시험                            │                                │

│                    │? 고진동 정지시험                          │                                │

│                    │? 연료가스 저압력 정지시험                 │                                │

│                    │                                            │                                │

│2.상용발전기        │? 발전기 일반규격                          │? 발전기 및 부대설비규격서     │

│                    │  - 규격확인 및 외관검사                    │? 단선결선도                   │

│                    │? 발전기 본체검사                          │? 발전기 트립 인터록 도면      │

│                    │  - 접지 시공상태                           │? 시퀀스 도면                  │

│                    │  - 절연저항                                │? 보호계전기 결선도            │

│                    │? 보호장치시험                             │? 수소가스 및 고정자           │

│                    │  - 외관검사                                │   냉각수 계통 도면             │

│                    │  - 절연저항                                │? 측정 및 점검기록표           │

│                    │  - 보호장치 및 계전기 시험                 │ - 수소가스 압력 및 순도        │

│                    │  - 고정자냉각수예비펌프 자동 기            │ - 보호장치 및 계전기           │

│                    │동 시험                                     │ - 자동전압조정기               │

│                    │  - 수소가스압력 및 순도 시험               │ - 절연저항                     │

│                    │? 제어 및 경보장치 시험                    │ - 계기교정                     │

│                    │  - 외관검사                                │ - 경보회로                     │

│                    │  - 절연저항                                │ - 부대설비                     │

│                    │  - 계측장치                                │ - 접지저항                     │

│                    │  - 경보장치                                │                                │

│                    │  - 제어장치                                │                                │

│                    │  - 상회전 시험                             │                                │

│                    │  - 동기 검정장치                           │                                │

│                    │  - 여자기 및 자동전압 조정기               │                                │

│                    │? 부대시설검사                             │                                │

│                    │  - 계기용 변성기                           │                                │

│                    │  - 발전기 모선접속 상태 및 상표시          │                                │

│                    │  - 위험표시                                │                                │

│                    │? 소내 모선 절체시험                       │                                │

│                    │  - 상회전 및 Loop 시험                     │                                │

│                    │  - 절체시험(수동, 자동)                    │                                │

│                    │                                            │                                │

│3. 변압기           │? 규격 확인 및 외관검사                    │? 측정 및 점검기록표           │

│                    │? 조작용 전원 및 회로점검                  │ - 절연유내압                   │

│                    │? 보호 장치및계전기시험                    │ - 절연유유출방지시설           │

│                    │? 절연저항 측정                            │유지 상태                       │

│                    │? 절연유 내압시험                          │                                │

│                    │? 제어 및 경보장치시험                     │                                │

│                    │? 기타 안전관리를 위하여 설치한            │                                │

│                    │   보호장치 및 부대설비                     │                                │

│                    │                                            │                                │

│4. 차단기           │? 규격 확인 및 외관검사                    │? 시퀀스 도면                  │

│                    │? 조작용 전원 및 회로점검                  │? 측정 및 점검기록표           │

│                    │? 접지 시설상태                            │ - 접지저항                     │

│                    │? 절연저항측정                             │ - 절연저항                     │

│                    │? 제어회로 및 계측장치시험                 │ - 절연유 내압(OCB에 한함)      │

│                    │? 절연유내압(OCB에 한함)시험               │                                │

│                    │? 상회전 및 Loop 시험                      │                                │

│                    │? 개폐표시 상태 확인                       │                                │

│                    │? 부대시설검사                             │                                │

│                    │                                            │                                │

│5. 접지설비         │? 접지종별 상태확인                        │? 접지설계 내역 및 시공        │

│                    │   (변경공사 포함)                          │도면                            │

│                    │? 접지측정(단독, 공통ㆍ통합접지)           │? 측정 및 점검기록표           │

│                    │                                            │ - 접지저항                     │

│                    │                                            │                                │

│6. 부대설비         │? 피뢰장치                                 │                                │

│                    │? 계기용 변성기                            │                                │

│                    │? 울타리,담 등의 시설 상태                 │                                │

│                    │? 위험표시 및 상 표시                      │                                │

│                    │                                            │                                │

│7. 종합시험         │? 종합연동시험                             │? 종합 인터록 도면             │

│                    │? 출력 가능한 부하운전시험                 │? 출력기록지                   │

│                    │  (기력 : 4시간, 가스터빈 : 2시             │                                │

│                    │간)                                         │                                │

└──────────┴──────────────────────┴────────────────┘

   Ⅱ-3 내연력 발전설비(상용)                                                                           

┌─────────────┬────────────────────┬───────────────┐

│검사항목                  │세부 검사내용                           │수검자 준비자료               │

│                          │                                        │                              │

│1. 내연기관               │? 일반규격                             │? 트립 인터록 도면           │

│                          │  - 인가(신고)서류 및 규격확인          │? 시퀀스 도면                │

│                          │? 비상정지 및 안전장치                 │? 윤활장치 도면              │

│                          │ - 연료유 압력저하 시험                 │? 조속기 계통도면            │

│                          │  - 연료유 필터 차압 상승 시험          │? 측정 및 점검기록표         │

│                          │  - 베어링 윤활유 저압력 정지시험       │ - 계기교정                   │

│                          │  - 베어링 윤활유 고온도 정지시험       │ - 경보회로                   │

│                          │  - 수동정지 및 복귀                    │ - 실린더 및 크랭크실         │

│                          │  - 냉각수 고온도 정지시험              │   릴리이프밸브               │

│                          │  - 비상조속기 시험                     │                              │

│                          │  - 실린더 릴리이프밸브                 │                              │

│                          │  - 크랭크실 릴리이프밸브               │                              │

│                          │                                        │                              │

│2. 발전기                 │? 일반규격                             │? 발전기 및 부대설비규격서   │

│                          │  - 규격확인 및 외관검사                │? 발전기 트립 인터록 도면    │

│                          │? 발전기 본체검사                      │? 시퀀스 도면                │

│                          │ - 접지 시공상태                        │? 보호계전기 결선도          │

│                          │  - 절연저항 측정                       │? 측정 및 점검기록표         │

│                          │? 보호장치검사                         │ - 보호장치 및 계전기         │

│                          │  - 절연저항 측정                       │ - 자동전압조정기             │

│                          │  - 제어 및 경보장치 시험               │ - 절연저항                   │

│                          │  - 상회전 시험                         │ - 계기교정                   │

│                          │  - 동기 검정장치                       │ - 경보회로                   │

│                          │  - 전압조정기 시험                     │ - 부대설비                   │

│                          │? 부대시설검사                         │ - 접지저항                   │

│                          │  - 계기용 변성기                       │                              │

│                          │  - 발전기 모선 접속상태 및 상 표시     │                              │

│                          │  - 축전지 및 충전장치                  │                              │

│                          │? 자동기동 시험                        │                              │

│                          │? 부하차단시험                         │                              │

│                          │? 부하운전시험                         │                              │

│                          │                                        │                              │

│3. 종합시험               │? 종합연동시험                         │? 출력 기록지                │

│                          │? 최대 가능출력 부하운전(2시간) 시험   │? 종합 인터록 도면           │

│                          │                                        │? 출력기록지                 │

  비고 : 계통에 연계하여 사용하는 비상용 예비발전설비 포함                                              

   Ⅱ-4 수력ㆍ풍력ㆍ연료전지ㆍ태양광ㆍ전기저장장치 발전설비,                                            

  무정전전원장치                                                                                        

   ㅇ 사업용 전기설비의 검사항목을 준용한다.                                                            

   Ⅱ-5 비상용 예비발전설비                                                                             

┌─────────────┬─────────────────────┬──────────────┐

│검사항목                  │세부 검사내용                             │수검자 준비자료             │

│                          │                                          │                            │

│1. 내연기관 및            │? 외관검사                               │? 예비발전설비 점검기      │

│발전기                    │ - 누유, 누수여부                         │록표                        │

│                          │ - 접지시공상태                           │                            │

│                          │ - 배기관의 적정여부                      │                            │

│                          │ - 연료계통의 적정여부                    │                            │

│                          │ - 급수시설의 적정여부                    │                            │

│                          │ - 각종 지시계기의 시설 여부              │                            │

│                          │ - 상용전원과의 절체방법                  │                            │

│                          │ - 축전지 및 충전장치의 설치상태          │                            │

│                          │ - 공기압축시설의 적정여부                │                            │

│                          │ - 환기시설의 적정여부                    │                            │

│                          │ - 배전반의 설치상태 및 접지시공여부      │                            │

│                          │ - 차단기의 용량 및 설치 상태 등의        │                            │

│                          │적정여부                                  │                            │

│                          │ - 변류기 등의 변성기 비율 또는 배        │                            │

│                          │율의 적정여부                             │                            │

│                          │ - 지락보호 및 과전류 보호방식의          │                            │

│                          │적정여부                                  │                            │

│                          │ - 사용전선의 적정여부                    │                            │

│                          │ - 윤활유 계통의 적정여부                 │                            │

│                          │ - 보호설비의 적정여부                    │                            │

│                          │                                          │                            │

│2. 가스터빈 및 발         │ㅇ “Ⅱ-2 기력ㆍ가스터빈 발전설비         │ㅇ“Ⅱ-2 기력ㆍ가스터       │

│전기                      │(상용)”의 검사항목에 따른 검사세         │빈 발전설비(상              │

│                          │부 종목을 준용한다.                       │용)”의 수검자 준비         │

│                          │                                          │자료와 같다.                │

│                          │                                          │? 예비발전설비 점검기      │

│                          │                                          │록표                        │

│                          │                                          │                            │

│3. 전기저장장치           │ㅇ “Ⅱ-4 전기저장장치”의 검사항         │ㅇ“Ⅱ-4 전기저장장치”     │

│                          │목에 따른 검사세부 종목을 준용한          │의 수검자 준비자료와        │

│                          │다.                                       │같다.                       │

│                          │                                          │? 예비발전설비 점검기      │

│                          │                                          │록표                        │

│                          │                                          │                            │

│4. 종합시험               │? 절연저항측정                           │                            │

│                          │? 절연내력시험                           │                            │

│                          │? 접지저항측정                           │                            │

│                          │? 비상정지장치시험(내연력 발전설비       │                            │

│                          │는 500kW초과만 실시)                      │                            │

│                          │? 부하운전시험                           │                            │

│                          │? 부하차단시험                           │                            │

│                          │                                          │                            │

│5. 발전기 용량            │? 발전기용량 적정성                      │? 발전기점검기록표         │

│                          │                                          │? 발전기용량계산서         │

│                          │                                          │? 부하일람표               │

└─────────────┴─────────────────────┴──────────────┘

  비고 : 부하운전시험은 고객 여건에 따라 다음과 같이 실시한다.                                          

     1. 발전기 2차측에 설치되어있는 출력 가능한 최대부하로 실시한다.                                    

     2. 부하운전시간은 30분 이상 실시                                                                   

별표 0008: 시험성적서

  [별표 8]                                                                                                                                            

  시험성적서                                                                                                                                          

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│1.      │(1) 변압기       (2) 차단기       (3) 보호계전기류                                                                                      │

│확인대상│(4) 보호설비류   (5) 피뢰기류     (6) 변성기류                                                                                          │

│   품목 │(7) 개폐기류     (8) 콘덴서, 모터, 기동기, 케이블 및 케이블 접속재                                                                      │

│        │(9) 발전설비    (10) 상기 이외의 전기기계기구와 보호 장치                                                                               │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.      │                                                                                                                                        │

│확인방법│                            ┌────────────────┐                                          ┌──────────┐      │

│        │                            │공인시험                        │                                          │제품인증            │      │

│        │                            └───────┬────────┘                                          └──────┬───┘      │

│        │                                            │                                                                          │              │

│        │                                            │                                                                          │              │

│        │                                            │                                                                          │              │

│        │          ┌────────────────┼───────────────┐                                          │              │

│        │          │                                │                              │                                          │              │

│        │          │                                │                              │                                          │              │

│        │          │                                │                              │                                          │              │

│        │┌────┴───────┐  ┌──────┴────────┐┌─────┴───────────┐    ┌──────┴───┐      │

│        ││국내공인시험기관        │  │국제공인시험기관              ││해외공인시험기관                  │    │KAS제품인증기관     │      │

│        ││                        │  │(KOLAS)                       ││                                  │    │                    │      │

│        │├────────────┤  ├───────────────┤├─────────────────┤    ├──────────┤      │

│        ││산업기술혁신촉진법      │  │적합성평가 관리 등에          ││한국인정기구                      │    │적합성 평가 관리    │      │

│        ││시행령 제17조           │  │관한 법률                     ││운영요령 제14조                   │    │등에 관한 법률      │      │

│        ││                        │  │                              ││                                  │    │                    │      │

│        ││ - 전기연구원           │  │ - 전기연구원                 ││ - 상호인정협정                   │    │ - 전기연구원       │      │

│        ││                        │  │ - 전기안전공사               ││                                  │    │ - 전기안전공사     │      │

│        ││                        │  │ -                            ││                                  │    │ - 전기공업협동조합 │      │

│        ││                        │  │기계전기전자시험연구원        ││                                  │    │ - 기계전기전자시험연구원│ │

│        ││                        │  │ - 화학융합시험연구원         ││                                  │    │ - 화학융합시험연구원│     │

│        ││                        │  │                              ││                                  │    │                    │      │

│        │└─────┬──────┘  └─────┬─────────┘└──────┬──────────┘    └──────┬───┘      │

│        │            │                            │                                  │                                        │              │

│        │      ┌──┴──────────────┴────┐          ┌──────┴──────────┐    ┌──────┴───┐      │

│        │      │형식시험성적서                              │          │형식시험성적서                    │    │V-check 마크        │      │

│        │      │발급                                        │          │발급                              │    │인증서 발급         │      │

│        │      │                                            │          │                                  │    │                    │      │

│        │      └──┬┬──────────────────┘          └────┬────┬───────┘    └───────┬──┘      │

│        │            ││                                                          │        │                                    │            │

│        │            ││                    ┌─────────────┐        │        │    ┌────────────┐    │            │

│        │            ││                    │형식시험항목 확인         │        │        │    │국내 미 생산품          │    │            │

│        │            ││                    │                          │        │        ├──┤(성적서 제조사          │    │            │

│        │            ││                    └────────┬────┘        │        │    │제시)                   │    │            │

│        │            ││                                      │                  │        │    │                        │    │            │

│        │            ││                                      │                  │        │    │                        │    │            │

│        │            ││                                      │                  │        │    │                        │    │            │

│        │            │├───────────────────┴─────────┘        │    └────────────┘    │            │

│        │            ││                                                                    │                                    │            │

│        │            ││                                                                    │                                    │            │

│        │            ││                                                                    │                                    │            │

│        │            ││                                                                    │                                    │            │

│        │            ││                                                                    │                                    │            │

│        │            ││                                                                    │                                    │            │

│        │            ││                                                                    │                                    │            │

│        │            ││                  ┌───────────┐          ┌──────┴──────┐  ┌──────┐    │            │

│        │            ││                  │진흥회                │          │진흥회                    │  │인증기관    │    │            │

│        │            ││                  │                      │          │                          │  │            │    │            │

│        │            ││                  │                      │          │                          │  │            │    │            │

│        │            │└─────────│                      │          │                          │  │            ├──┤            │

│        │            │                    │                      │          │                          │  │            │    │            │

│        │            ├──────────┤                      │          │                          │  │            │    │            │

│        │            │                    │                      │          │                          │  │            │    │            │

│        │            │                    │                      │          │                          │  │            │    │            │

│        │            │                    ├───────────┤          ├─────────────┤  ├──────┤    │            │

│        │            │                    │공인인증              │          │미생산품판정              │  │입회시험    │    │            │

│        │            │                    │시험면제              │          │위원회 확인               │  │            │    │            │

│        │            │                    │                      │          │                          │  │            │    │            │

│        │            │                    │                      │          │                          │  │            │    │            │

│        │            │                    │                      │          │                          │  │            │    │            │

│        │            │                    │                      │          │                          │  ├──────┤    │            │

│        │            │                    ├───────────┤          │                          │  │사후관리    │    │            │

│        │            │                    │사후관리              │          │                          │  │            │    │            │

│        │            │                    │                      │          └───────┬─────┘  └──────┘    │            │

│        │            │                    │                      │                          │                                  │            │

│        │            │                    └─────┬─────┘                          │                                  │            │

│        │            │                                │                                      │                                  │            │

│        │            │                                │                                      │                                  │            │

│        │            │                                │                                      │                                  │            │

│        │            │                                │                                      │                                  │            │

│        │            │                                │                                      │                                  │            │

│        │            │                                │                                      │                                  │            │

│        │            │                                │                                      │                                  │            │

│        │┌─────┴─────┐    ┌───────┴───────┐  ┌─────────┴───────┐    ┌──────┴──┐      │

│        ││검수시험성적서        │    │자체시험성적서                │  │참고시험성적서                    │    │자체시험성적서    │      │

│        ││(공인시험기관)        │    │(제작사)                      │  │(공인시험기관)                    │    │(제작사)          │      │

│        ││                      │    │                              │  │                                  │    │                  │      │

│        │└───────────┘    └───────────────┘  └─────────────────┘    └─────────┘      │

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────┬─────────────────────────────────┐

│3.      │(1) 고압이상 전기기계기구와 고압이상의 전기설비를 보호하는 장치   │

│상세내용│는 국내생산품과 수입품 모두 동일하게 국내 공인기관에서 형식시     │

│        │험을  확인하고 발행한 검수시험성적서를 확인함을 원칙으로 한       │

│        │다. 다만, 다음 각호의 경우에는 제작회사 자체 시험성적서를 확      │

│        │인한다.                                                           │

│        │(가) 산업표준화법에 의한 KS표시품                                 │

│        │(나) 적합성평가 관리 등에 관한 법률에 의한 제품 인증기관의 인     │

│        │증 표시품                                                         │

│        │(다) 전기기기 공인시험기준 및 방법에 관한 요령 고시에 의한 공     │

│        │인시험기관의 검수시험이 면제된 제품                               │

│        │(라) 검사기관에서 인정한 품목                                     │

│        │(2) 다음 각호의 경우는 공인시험기관의 참고 시험성적서를 확인한    │

│        │다.                                                               │

│        │(가) 전기산업진흥회 국내 미생산품 판정위원회에서 확인받은 제      │

│        │품                                                                │

│        │(나) 개발품, 수리품, 사용중 제품                                  │

│        │(다) 공인기관 인정범위 이외 제품                                  │

│        │(3) 기타 제품의 확인방법은 다음 각 호에 따른다.                   │

│        │(가) 송전사업자 및 배전사업자가 자체 표준규격에 따라 확인한 고압  │

│        │이상 전기기계·기구에 대해서는 제작회사 자체시험성적서를          │

│        │확인한다. 다만, 한국전력공사에서 배전선로 승압 및 기타의          │

│        │사유로 공급한 제품은 자체 발행한 청구 및 불출증을 확인한다.       │

│        │(나) 복합조립기기(냉동기, 패드변압기, 패드스위치)는 동체 단일제   │

│        │품으로 취급하여 검수시험성적서를 확인한다.                        │

│        │(다) 가스절연개폐장치 및 발전기용 차단기는 단일제품으로 취급하    │

│        │여 검수시험성적서를 확인하고, 가스기밀 상태와 주회로 저항         │

│        │측정 결과는 제작회사 자체시험성적서를 확인한다.                   │

│        │(라) 초고압변압기 및 대용량변압기는 단일제품으로 취급하여 검수    │

│        │시험성적서를 확인하며, 내장된 개별기기(CT, OLTC, SA 등)는         │

│        │제작회사 자체 시험성적서를 확인한다.                              │

│        │(4) (1)에도 불구하고 전시ㆍ사변 등 비상사태, 천재지변 또는 감염   │

│        │병 등의 불가항력적인 사유로 수입 전기기계ㆍ기구에 대한 국내       │

│        │공인시험기관의 해외출장 검수시험이 곤란한 경우에는 다음 각 호     │

│        │의 어느 하나에 해당하는 시험성적서를 확인한다.                    │

│        │(가) 한국인정기구 운영요령 제14조 상호인정협정을 체결한 공인      │

│        │기관 검수시험성적서                                               │

│        │(나) 제조사가 제품 규격에 따른 검수시험과 동일한 항목으로 시험    │

│        │한 자체시험성적서. 다만, 그 시험과정을 검사기관이 원격 입회       │

│        │하고 관련기록을 제출받아 확인된 성적서                            │

│        │(다) 제조사가 제품 규격에 따른 검수시험과 동일한 항목으로 시험    │

│        │한 자체시험성적서와 검사기관이 정하는 시험 및 절차, 방법 등       │

│        │에 따른 국내 공인시험기관의 참고시험성적서                        │

  비고 : 3. 상세내용 (1)의 (라) 검사기관에서 인정한 품목은 다음과 같다.         

    1. 구내배전설비 및 발전설비에 설치되어 있는 사용전압 1만[V] 미만의 변성     

  기, 개폐기, 피뢰기, 변압기                                                    

    2. 30[kV] 이상 옥내ㆍ옥외형 기중형 단로기, 접지단로기                       

    3. 50[kV] 이상 초고압변성기, 초고압피뢰기, 대용량콘덴서, 리액터, 조상설     

  비, 종단접속재                                                                

    4. 케이블, 콘덴서, 모터 및 기동기, 20[kV]급 케이블 종단접속제 이외의 케이   

  블 접속제, 원동력설비가 회전기인 발전기(내부에 내장된 개별기기 포함)          

별표 0009: 사업용전기설비 검사항목

   [별표 9]                                                                                                                                                     

  사업용전기설비 검사항목                                                                                                                                       

  Ⅰ. 사 용 전 검 사                                                                                                                                            

   Ⅰ- 1 수력설비(양수 및 해양에너지 발전설비 포함)                                                                                                             

    □ 제1공정                                                                                                                                                  

    ? 댐 축조                                                                                                                                                  

     - 완성후의 높이가 15m 미만인 경우                                                                                                                          

      ㆍ 댐의 축조가 완료된 때                                                                                                                                  

     - 완성후의 높이가 15m 이상인 경우                                                                                                                          

      ㆍ 기초지반에  댐콘크리트를 타설하거나 댐을 축조하고자 할 때                                                                                              

       ㆍ 축조한 댐이 완성후 댐 높이의 1/2(완성후 높이 30m 이상인 댐에 있어서는                                                                                 

         1/3 및 2/3)에 달하였을 때                                                                                                                              

      ㆍ 댐의 전부나 일부를 유수의 저수용으로 사용하고자 할 때                                                                                                  

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤

│1. 댐 기초지반                                                │? 기초지반상태 및 처리                                   │? 공사계획 인가(신고)서        │

│                                                              │? 기초지반의 수밀시험                                    │? 관련 시방서                  │

│                                                              │                                                          │? 댐 기초 도면                 │

│                                                              │                                                          │? Grout Hole) 배치도           │

│                                                              │                                                          │? 지질조사 보고서              │

│                                                              │                                                          │? 기초지반시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 감리보고서                   │

│                                                              │                                                          │                                │

│2. 댐 축조 및 제체                                            │? 축조재료                                               │※ 콘크리트 댐                  │

│                                                              │? 시공상태                                               │? 공사계획 인가(신고)서        │

│                                                              │? 계측장치 설치상태                                      │? 관련 시방서                  │

│                                                              │? 차수 및 지수                                           │? 계측장치 설치도              │

│                                                              │? 배합(콘크리트댐의 경우)                                │? 댐 평면도 및 종ㆍ횡단면      │

│                                                              │                                                          │도                              │

│                                                              │                                                          │? 콘크리트 재료시험 성적서     │

│                                                              │                                                          │? 콘크리트 배합설계 성적서     │

│                                                              │                                                          │? 현장콘크리트 품질시험        │

│                                                              │                                                          │성적서                          │

│                                                              │                                                          │? 감리보고서                   │

│                                                              │                                                          │※ 사력, 록필(Rock Fill)        │

│                                                              │                                                          │댐                              │

│                                                              │                                                          │? 공사계획 인가(신고)서        │

│                                                              │                                                          │? 관련 시방서                  │

│                                                              │                                                          │? 계측장치 설치도              │

│                                                              │                                                          │? 댐 평면도 및 종ㆍ횡단면      │

│                                                              │                                                          │도                              │

│                                                              │                                                          │? 재료시험 성적서              │

│                                                              │                                                          │? 다짐시험 성적서              │

│                                                              │                                                          │? 감리보고서                   │

│                                                              │                                                          │                                │

│3. 댐 담수전                                                  │? 담수계획 및 담수시 홍수                                │? 공사계획 인가(신고)서        │

│                                                              │   처리계획                                               │? 저수지 평면도                │

│                                                              │? 담수지내의 상황                                        │? 수문 관련도면                │

│                                                              │? 축조재료                                               │? 여수로 및 취수설비 도면      │

│                                                              │? 시공상태                                               │? 담수계획서                   │

│                                                              │? 계측장치 설치상태                                      │? 가배수로 폐쇄도 및 계획      │

│                                                              │? 차수 및 지수                                           │서                              │

│                                                              │? 배합 (콘크리트댐의 경우)                               │? 수문 재료시험 성적서         │

│                                                              │? 가배수로 및 댐내 배수로의                              │? 감리보고서                   │

│                                                              │   폐쇄 상태                                              │※ 콘크리트 댐                  │

│                                                              │? 취수설비 설치상태                                      │? 공사계획 인가(신고)서        │

│                                                              │? 여수로의 설치상태                                      │? 관련 시방서                  │

│                                                              │                                                          │? 계측장치 설치도              │

│                                                              │                                                          │? 댐 평면도 및 종ㆍ횡 단면도   │

│                                                              │                                                          │? 콘크리트 재료시험 성적서     │

│                                                              │                                                          │? 콘크리트 배합설계 성적서     │

│                                                              │                                                          │? 현장콘크리트 품질시험        │

│                                                              │                                                          │성적서                          │

│                                                              │                                                          │※ 사력, 록필(Rock Fill)        │

│                                                              │                                                          │댐                              │

│                                                              │                                                          │? 공사계획 인가(신고)서        │

│                                                              │                                                          │? 관련 시방서                  │

│                                                              │                                                          │? 계측장치 설치도              │

│                                                              │                                                          │? 댐 평면도 및 종·횡단면      │

│                                                              │                                                          │도                              │

│                                                              │                                                          │? 토질시험 성적서              │

│                                                              │                                                          │? 관리시험 성적서              │

│                                                              │                                                          │                                │

│4. 해양에너지 기초 구조                                       │? 기초지반상태 및 처리                                   │? 관련시방서                   │

│물                                                            │? 축조재료                                               │? 재료시험성적서               │

│                                                              │? 시공상태                                               │? 구조계산서                   │

│                                                              │? 계측장비 설치상태                                      │? 지질조사보고서               │

│                                                              │? 차수 및 지수                                           │? 기초지반시험성적서           │

│                                                              │? 배합(콘크리트 경우)                                    │? 계측장치 설치도              │

│                                                              │? 부식방지 상태                                          │? 기초구조물도면               │

│                                                              │                                                          │? 부식방지 시방 절차서         │

│                                                              │                                                          │? 감리보고서                   │

    □ 제2공정                                                                                                                                                  

    ? 압력도수로인 터널이 관통하였을 때                                                                                                                        

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤

│1. 압력 도수로 터널                                           │? 터널 통과부의 지질상태                                 │? 공사계획 인가(신고)서        │

│                                                              │? 용수, 층리, 균열 등의 처                               │? 관련 시방서                  │

│                                                              │리 상태                                                   │? Grout Hole 배치도            │

│                                                              │? 지보공의 재료, 사용구간,                               │? 도수로 평면도 및 종단        │

│                                                              │간격                                                      │면도(작업터널 포함)             │

│                                                              │? 작업터널, 위치, 종류, 길                               │? 지질조사 보고서              │

│                                                              │이, 내경                                                  │? 터널 구조 계산서             │

│                                                              │? 굴착방법                                               │? 수리 계산서                  │

│                                                              │? 콘크리트                                               │? 재료시험 성적서              │

│                                                              │? 철근의 재질 및 규격                                    │? 콘크리트 배합설계 성적서     │

│                                                              │? 내경, 관 재질, 두께, 접합                              │? 현장 콘크리트 품질시험       │

│                                                              │상태                                                      │성적서                          │

│                                                              │? 침사지                                                 │? 감리보고서                   │

    □ 제3공정                                                                                                                                                  

    ? 수압관로를 지하에 매설하고자 할 때                                                                                                                       

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤

│1. 수압관로 터널                                              │? 터널 통과부의 지질 상태                                │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │? 절리, 균열 등의 처리 및                                │? 관련 시방서                  │

│                                                              │보강상태                                                  │? Grout Hole 배치도            │

│                                                              │? 작업터널, 위치, 종류, 길                               │? 수압관로 평면도 및 종단      │

│                                                              │이, 내경                                                  │면도                            │

│                                                              │? 지보공의 재료, 사용구간,                               │  (작업터널 포함)               │

│                                                              │간격                                                      │? 지질조사 보고서              │

│                                                              │? 콘크리트                                               │? 수리 계산서                  │

│                                                              │? 철재의 재질 및 규격                                    │? Surge Tank, Head Tank)       │

│                                                              │? 수압철관 설치상태                                      │구조계산서                      │

│                                                              │? Head Tank 및 Surge Tank                                │? 재료시험 성적서              │

│                                                              │                                                          │? 콘크리트 배합설계 성적서     │

│                                                              │                                                          │? 현장 콘크리트 품질시험       │

│                                                              │                                                          │성적서                          │

│                                                              │                                                          │? 감리보고서                   │

    □ 제4공정                                                                                                                                                  

    ? 전체의 공사가 완료된 때                                                                                                                                  

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤

│1. 발전설비표                                                 │? 발전설비표 작성                                        │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│2. 수차 및 발전기                                             │? 규격확인                                               │? 수차 규격서                  │

│   조립설치 상태확인                                          │? 베어링 간극                                            │? 수차 구조도                  │

│   (해양에너지 한함)                                          │? 고정부와 회전부 간극                                   │? 베어링 간극측정시험 성       │

│                                                              │? 축 밀봉장치 간극                                       │적서                            │

│                                                              │? 발전기 공극                                            │? 고정부와 회전부간의 간극     │

│                                                              │? 주요기자재 재료검사                                    │측정시험 성적서                 │

│                                                              │                                                          │? 축 밀봉장치 간극측정시험     │

│                                                              │                                                          │성적서                          │

│                                                              │                                                          │? 발전기 공극측정시험 성       │

│                                                              │                                                          │적서                            │

│                                                              │                                                          │                                │

│3. 수차(펌프)                                                 │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 수차제어 계통도              │

│? 수차(펌프)시험                                             │? 과속도 정지시험                                        │? 수차(펌프) 트립 인터록       │

│                                                              │? 유압장치 유압저하시험                                  │도면                            │

│                                                              │? 베어링 고온도 정지시험                                 │? 조속기 특성시험 성적서       │

│                                                              │? 발전기 내부고장 정지시험                               │? 보호 계전기시험 성적서       │

│                                                              │? 수동 정지 및 복귀                                      │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │? 자동 기동 및 정지시험                                  │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │? 발전 및 양수절환시험                                   │? 안전밸브시험 성적서          │

│                                                              │? 안전밸브 동작시험                                      │? 출력 기록지                  │

│                                                              │? 유압(공기압) 회복장치시험                              │                                │

│                                                              │? 압력계 설치                                            │                                │

│                                                              │? 정격출력에서의 부하 차단                               │                                │

│                                                              │(입력)시험                                                │                                │

│                                                              │? 수문 동작시험                                          │                                │

│                                                              │? 댐ㆍ수로의 안전시설                                    │                                │

│                                                              │? 지하 배수시설                                          │                                │

│                                                              │? 진자판 허용각도 정지시험                               │                                │

│                                                              │? 진동수주실 공기 과도 압                                │                                │

│                                                              │력시험                                                    │                                │

│                                                              │? 수차입구 공기 과도 압력                                │                                │

│                                                              │시험                                                      │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│4. 발전기                                                     │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 발전기 및 부대설비 규        │

│? 본체                                                       │? 외관검사                                               │격서                            │

│                                                              │? 접지 시공상태                                          │? 단선결선도                   │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 발전기 트립 인터록 도면      │

│                                                              │? 절연내력                                               │? 시퀀스 도면                  │

│                                                              │? 특성시험                                               │? 보호계전기 결선도            │

│                                                              │                                                          │? 제품 시험성적서              │

│? 보호장치                                                   │? 외관검사                                               │? 특성시험 성적서              │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 보호장치 및 계전기시험       │

│                                                              │? 보호장치 및 계전기시험                                 │성적서                          │

│                                                              │                                                          │? 자동전압조정기시험 성        │

│                                                              │                                                          │적서                            │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 제어 및 경보장치                                           │? 외관검사                                               │? 절연내력시험 성적서          │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                              │? 계측장치                                               │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │? 경보장치                                               │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │? 제어장치                                               │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                              │? 상회전시험                                             │? 접지저항시험 성적서          │

│                                                              │? 동기 검정장치                                          │? 접지계산서 및 설계도         │

│                                                              │? 여자기 및 자동전압 조정기                              │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 부대설비                                                   │? 계기용 변성기                                          │                                │

│                                                              │? 발전기 모선 접속상태 및                                │                                │

│                                                              │상표시                                                    │                                │

│                                                              │? 위험표시                                               │                                │

│                                                              │? 중성점 접지장치                                        │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 소내모선절체                                               │? 상회전 및 Loop시험                                     │                                │

│                                                              │? 절체시험 (수동, 자동)                                  │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│5. 변압기                                                     │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 변압기 및 부대설비 규        │

│? 본체                                                       │? 외관검사                                               │격서                            │

│                                                              │? 접지 시공상태                                          │? 단선결선도                   │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 시퀀스 도면                  │

│                                                              │? 절연내력                                               │? 절연유 유출방지 시설도면     │

│                                                              │? 특성시험                                               │? 제품 시험성적서              │

│                                                              │? 절연유 내압시험                                        │? 특성시험 성적서              │

│                                                              │? Tap 절환장치시험                                       │? 보호장치 및 계전기시험       │

│                                                              │? 상회전 및 Loop시험                                     │성적서                          │

│                                                              │? 충전시험                                               │? 상회전 및 Loop시험 성적서    │

│                                                              │                                                          │? 절연내력시험 성적서          │

│? 보호장치                                                   │? 외관검사                                               │? 절연유 내압시험 성적서       │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                              │? 보호장치 및 계전기시험                                 │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 접지저항시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 접지계산서 및 설계도         │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 제어 및 경보장치                                           │? 외관검사                                               │                                │

│                                                              │? 절연저항                                               │                                │

│                                                              │? 경보장치                                               │                                │

│                                                              │? 제어장치                                               │                                │

│                                                              │? 계측장치                                               │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 부대설비                                                   │? 절연유 유출방지 시설                                   │                                │

│                                                              │? 피뢰장치                                               │                                │

│                                                              │? 계기용 변성기                                          │                                │

│                                                              │? 중성점 접지장치                                        │                                │

│                                                              │? 접지 시공상태                                          │                                │

│                                                              │? 위험표시                                               │                                │

│                                                              │? 상표시                                                 │                                │

│                                                              │? 울타리, 담 등의 시설상태                               │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│6. 차단기                                                     │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 차단기 및 부대설비 규        │

│? 본체                                                       │? 외관검사                                               │격서                            │

│                                                              │? 접지 시공상태                                          │? 단선결선도                   │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 시퀀스 도면                  │

│                                                              │? 절연내력                                               │? 제품 시험성적서              │

│                                                              │? 특성시험                                               │? 특성시험 성적서              │

│                                                              │? 절연유 내압시험(OCB)                                   │? 보호장치 및 계전기시험       │

│                                                              │? 상회전 및 Loop시험                                     │성적서                          │

│                                                              │? 충전시험                                               │? 상회전 및 Loop시험 성적서    │

│                                                              │                                                          │? 절연내력시험 성적서          │

│? 보호장치                                                   │? 외관검사                                               │? 절연유 내압시험 성적서       │

│                                                              │? 절연저항                                               │(OCB)                           │

│                                                              │? 결상 보호장치                                          │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                              │? 보호장치 및 계전기시험                                 │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 경보회로시험 성적서          │

│? 제어 및 경보장치                                           │? 외관검사                                               │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 접지저항시험 성적서          │

│                                                              │? 개폐기 인터록                                          │? 접지계산서 및 설계도         │

│                                                              │? 개폐표시                                               │                                │

│                                                              │? 조작용 압축장치                                        │                                │

│                                                              │? 가스절연장치                                           │                                │

│                                                              │? 계측장치                                               │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 부대설비                                                   │? 외함 접지시설                                          │                                │

│                                                              │? 상표시 및 위험표시                                     │                                │

│                                                              │? 계기용 변성기                                          │                                │

│                                                              │? 단로기 및 접지단로기                                   │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│7. 전선로(모선)                                               │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 전선로 및 부대설비 규        │

│? 전선로                                                     │? 외관검사                                               │격서                            │

│   (가공, 지중, GIB, 기                                       │? 보호장치 및 계전기시험                                 │? 단선결선도                   │

│타)                                                           │? 절연저항 측정                                          │? 보호계전기 결선도            │

│                                                              │? 절연내력시험                                           │? 시퀀스 도면                  │

│                                                              │? 충전시험                                               │? 제품 시험성적서              │

│                                                              │                                                          │? 보호장치 및 계전기시험       │

│                                                              │? 피뢰장치                                               │성적서                          │

│? 부대설비                                                   │? 계기용 변성기                                          │? 상회전 및 Loop시험 성적서    │

│                                                              │? 위험표시                                               │? 절연내력시험 성적서          │

│                                                              │? 울타리, 담 등의 시설상태                               │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                              │? 상별 및 모의모선 표시상태                              │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 감리보고서                   │

│                                                              │                                                          │                                │

│8. 접지설비                                                   │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 접지설계 내역 및 시공        │

│                                                              │                                                          │   도면                         │

│? 접지                                                       │? 접지 공사내역                                          │                                │

│                                                              │? 접지저항 측정                                          │? 접지저항시험 성적서          │

│                                                              │? 외관검사                                               │? 접지계산서                   │

│                                                              │                                                          │? 감리보고서                   │

│                                                              │                                                          │                                │

│9. 설비정착부                                                 │? 정착부 육안검사                                        │?정착부 목록                   │

│                                                              │? 정착부 설치상태                                        │?정착부 내진 설계강도          │

│                                                              │? 정착부 재질 및 내진설계                                │계산서                          │

│                                                              │강도                                                      │?정착부 자재 성적서            │

│                                                              │? 앵커볼트 토크값                                        │?정착부 시공도면 및 절차서     │

│                                                              │                                                          │?용접부 비파괴검사 성적서      │

│                                                              │                                                          │                                │

│10. 비상발전기                                                │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 발전기 및 부대설비 규격서    │

│? 본체                                                       │? 외관검사                                               │? 발전기 트립 인터록 도면      │

│                                                              │? 접지 시공상태                                          │? 시퀀스 도면                  │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 제품 시험성적서              │

│                                                              │? 절연내력                                               │? 보호계전기 결선도            │

│                                                              │? 특성시험                                               │? 특성시험 성적서              │

│                                                              │                                                          │? 보호장치 및 계전기시험 성적서│

│                                                              │                                                          │? 자동전압조정기시험 성적서    │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 보호장치                                                   │? 외관검사                                               │? 절연내력시험 성적서          │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                              │? 보호장치 및 계전기시험                                 │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 경보회로시험 성적서          │

│? 제어 및 경보장치                                           │? 상회전 및 동기 검정장치시험                            │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                              │? 전압조정기시험                                         │? 접지저항시험 성적서          │

│                                                              │? 계측장치                                               │                                │

│                                                              │? 계기용 변성기                                          │                                │

│? 부대설비                                                   │? 발전기 모선 접속상태 및                                │                                │

│                                                              │상표시                                                    │                                │

│                                                              │? 위험표시                                               │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 내연기관 안전장치                                          │? 연료유 압력저하 시험                                   │? 윤활유장치 도면              │

│   시험                                                       │? 연료유필터 차압 상승 시험                              │? 조속기계통 도면              │

│                                                              │? 베어링 윤활유 저압력 정지시험                          │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │? 베어링 윤활유 고온도 정지시험                          │                                │

│                                                              │? 수동정지 및 복귀                                       │                                │

│                                                              │? 냉각수 고온도 정지시험                                 │                                │

│                                                              │? 비상조속기(과속도)                                     │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 자동기동시험                                               │                                                          │                                │

│? 부하운전시험                                               │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│11. 종합연동시험                                              │                                                          │? 종합 인터록 도면             │

│                                                              │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│12. 부하운전시험                                              │? 정격출력으로 부하운전                                  │? 출력 기록지                  │

│                                                              │(4h)시험 [단, 해양에너                                    │? 조위(유속)표                 │

│                                                              │지는 최대 가능출력으로                                    │? 파력(파고·주기)표           │

│                                                              │실시하고 조위 (유속),                                     │                                │

│                                                              │파력(파고?주기)-출력곡                                   │                                │

│                                                              │선과 비교]                                                │                                │

│                                                              │? 부하운전시험의견                                       │                                │

   Ⅰ- 2 기력설비                                                                                                                                               

    □ 제1공정                                                                                                                                                  

    ? 증기터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때                                                                                                                 

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │

│1. 증기터빈일반규격                                           │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 증기터빈 규격서              │

│2. 증기터빈하반부                                             │? 기초지반                                               │? 설계기준 및 시방서           │

│  콘크리트기초                                                │? 철근 재질 및 규격                                      │? 기초 및 구조물 도면          │

│                                                              │? 시멘트 종류 및 품질                                    │? 기초지반시험 성적서          │

│                                                              │? 골재의 품질                                            │? 철근재료시험 성적서          │

│                                                              │? 콘크리트 배합 설계                                     │? 시멘트시험 성적서            │

│                                                              │? 현장 콘크리트 품질                                     │? 골재관리시험 성적서          │

│                                                              │? 콘크리트 시공방법                                      │? 콘크리트 배합설계시험        │

│                                                              │? 철근 조립ㆍ설치 상태                                   │성적서                          │

│                                                              │? 치수 및 외관                                           │? 콘크리트 품질시험 성적서     │

│                                                              │                                                          │?  콘크리트 타설 전ㆍ후        │

│                                                              │                                                          │점검표                          │

│                                                              │                                                          │                                │

│3. 증기터빈 및 발전기                                         │? 베어링 간극                                            │? 터빈 구조도                  │

│  조립설치상태                                                │? 고정부와 회전부 간의 간극                              │? 베어링 간극측정 성적서       │

│                                                              │? 축 밀봉장치 간극                                       │? 고정부와 회전부 간의         │

│                                                              │? 발전기 공극                                            │간극 측정 성적서                │

│                                                              │? 축계평형                                               │? 축 밀봉장치 간극측정 성적서  │

│                                                              │                                                          │? 발전기 공극측정 성적서       │

│                                                              │                                                          │? 축계평형 측정 성적서         │

    □ 제2공정                                                                                                                                                  

    ? 연료가스용 연료?연소설비에 속하는 관의 설치가 완료된 때 다만, 지하에                                                                                    

  관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때                                                                                                                      

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤

│1. 연료가스용 연료                                            │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│  연소설비의 일반규격                                         │                                                          │? 연료가스용 연료연소설        │

│                                                              │                                                          │비 규격서                       │

│2. 안전장치 설치및                                            │? 연료가스 차단밸브 입구                                 │? 연료가스용 연료연소설        │

│   동작시험                                                   │저압력 경보시험                                           │비의 구조도                     │

│                                                              │? 연료가스 차단밸브 출구                                 │? 안전장치 트립 인터록 도면    │

│                                                              │저압력 정지시험                                           │? 안전밸브시험 성적서          │

│                                                              │? 연료가스의 치환 설비 및 누설                           │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │? 연료가스배관 표시상태                                  │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │? 부식방지 상태                                          │? 부식방지장치 시공 절차서     │

    □ 제3공정                                                                                                                                                  

    ? 보일러의 본체조립이 완성된 때                                                                                                                            

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

│                                                              │                                                          │                                │

│1. 보일러 일반규격                                            │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 보일러 규격서                │

│2.  보일러 안전밸브 설치                                      │? 안전밸브 설치                                          │? 보일러 구조도                │

│   및 동작시험                                                │? 안전밸브 분출ㆍ정지압력                                │? 안전밸브 설치도면            │

│                                                              │? 안전밸브 누설 여부                                     │? 안전밸브시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │                                │

│3. 보조기기 안전밸브                                          │? 안전밸브 분출압력                                      │                                │

│   설치 및 동작시험                                           │                                                          │                                │

    □ 제4공정                                                                                                                                                  

    ? 전체의 공사가 완료된 때                                                                                                                                  

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │

│1. 발전설비표                                                 │? 발전설비표 작성                                        │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 발전설비 개요                │

│                                                              │                                                          │                                │

│2. 보일러 팽창량                                              │                                                          │? 보일러 팽창량 설계도면       │

│                                                              │                                                          │                                │

│3. 보일러  비상정지 및                                        │? 노 내 퍼지시험                                         │? 보일러 트립 인터록 도면      │

│안전장치시험(드럼형보                                         │? 버너 연료 압력저하 정지시험                            │? 경보회로시험 성적서          │

│일러, 기동용보일러)                                           │? 제어공기 압력저하 정지시험                             │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │? 노 내압 불평형 정지시험                                │? 보조기기 인터록시험 성적서   │

│                                                              │? 드럼 고저수위 정지시험                                 │                                │

│                                                              │? 주증기 고/저온도 정지시험                              │                                │

│                                                              │? 압입 송풍기 정지시험                                   │                                │

│                                                              │? 유인 송풍기 정지시험                                   │                                │

│                                                              │? 수동정지                                               │                                │

│                                                              │? 보조기기 인터록 시험                                   │                                │

│                                                              │? 드럼수위 계기 상태확인                                 │                                │

│                                                              │? 노 점검문 상태확인                                     │                                │

│                                                              │? 노 방압장치 상태확인                                   │                                │

│                                                              │? 가스화로의 치환설비                                    │                                │

│                                                              │? 연료가스배관 표시상태                                  │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│4. 보일러 비상정지                                            │? 노 내 퍼지시험                                         │                                │

│  및 안전장치시험                                             │? 버너 연료 압력저하 정지                                │                                │

│   (관류형 보일러)                                            │시험                                                      │                                │

│                                                              │? 제어공기 압력저하 정지시                               │                                │

│                                                              │험                                                        │                                │

│                                                              │? 노 내압 불평형 정지시험                                │                                │

│                                                              │? 주증기 고/저온도 정지시험                              │                                │

│                                                              │? 압입 송풍기 정지시험                                   │                                │

│                                                              │? 유인 송풍기 정지시험                                   │                                │

│                                                              │? 재열 증기 고온도 정지시험                              │                                │

│                                                              │? 절탄기 입구 저유량 정지                                │                                │

│                                                              │시험                                                      │                                │

│                                                              │? 총 공기 저유량 정지시험                                │                                │

│                                                              │? 과열기 출구 고압력 정지                                │                                │

│                                                              │시험                                                      │                                │

│                                                              │? 수냉벽 출구 고온도 정지                                │                                │

│                                                              │시험                                                      │                                │

│                                                              │? 수동 정지                                              │                                │

│                                                              │? 보조기기 인터록 시험                                   │                                │

│                                                              │? 노 점검문 상태확인                                     │                                │

│                                                              │? 가스화로의 치환설비                                    │                                │

│                                                              │? 연료가스배관 표시상태                                  │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│5.탈황설비                                                    │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│? 비상정지장치시험                                           │? 비상댐퍼연동시험                                       │? 탈황설비 규격서              │

│                                                              │ - 탈황설비, 보일러                                       │? 배연탈황설비 배기계통도      │

│                                                              │? 소내모선 절환                                          │? 계기교정 및 경보시험         │

│                                                              │? 황산화물 배출허용기준                                  │성적서                          │

│                                                              │                                                          │? 배연탈황설비 트립 인         │

│                                                              │                                                          │터록 도면                       │

│                                                              │                                                          │? 배연탈황설비 단선결선도      │

│                                                              │                                                          │? 황산화물 배출량 자체         │

│                                                              │                                                          │  측정기록지                    │

│                                                              │                                                          │                                │

│6.배연탈질설비                                                │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│? 비상정지 및 안전장치                                       │? 탈질반응기 입구 가스온도                               │? 탈질설비 규격서              │

│시험                                                          │저하                                                      │? 배연탈질설비 계통도          │

│                                                              │? 암모니아기화기 출구온도                                │?  계기교정 및 경보시험        │

│                                                              │저하                                                      │성적서                          │

│                                                              │? 암모니아 압력 저하                                     │? 배연탈질설비 트립 인         │

│                                                              │? 탈질반응기 입구 댐퍼 동                                │터록 도면                       │

│                                                              │작                                                        │? 배연탈질설비 단선결선도      │

│                                                              │? 유인 송풍기 정지시험                                   │? 질소산화물 배출량 자체       │

│                                                              │? 보일러 연료 주 차단장치                                │측정기록지                      │

│                                                              │정지시험                                                  │                                │

│                                                              │? 수동정지                                               │                                │

│                                                              │? 소내모선 절환                                          │                                │

│                                                              │? 암모니아 저장탱크 안전밸                               │                                │

│                                                              │브                                                        │                                │

│                                                              │? 암모니아 가스 누설여부                                 │                                │

│                                                              │? 질소산화물 배출허용기준                                │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│7. 집진설비                                                   │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │? 외관검사                                               │? 집진설비 규격서              │

│                                                              │? 추타장치 동작상태 확인                                 │? 집진설비 계통도              │

│                                                              │? 보조기기 인터록 시험                                   │? 집진설비 단선결선도          │

│                                                              │? 운전상태 확인                                          │? 계기교정 및 경보시험         │

│                                                              │                                                          │성적서                          │

│                                                              │                                                          │? 집진설비 트립 인터록         │

│                                                              │                                                          │도면                            │

│                                                              │                                                          │                                │

│8.  증기터빈 비상정지                                         │? 윤활유 펌프시험 (AC, DC)                               │? 터빈 트립 인터록 도면        │

│및 안전장치시험                                               │? 베어링 윤활유 저압력 정                                │? 터빈 윤활장치 도면           │

│                                                              │지시험                                                    │? 조속기 유압유 계통도면       │

│                                                              │? 스러스트 베어링 마모 정                                │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │지시험                                                    │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │? 복수기 진공도 저하 정지                                │? 보조기기 인터록 시험         │

│                                                              │시험                                                      │성적서                          │

│                                                              │? 배기증기 고온도 정지시험                               │                                │

│                                                              │? 발전기 내부고장 정지시험                               │                                │

│                                                              │? 수동정지 및 복귀                                       │                                │

│                                                              │? 비상조속기시험                                         │                                │

│                                                              │  (기계식, 전기식 과속도정                                │                                │

│                                                              │지)                                                       │                                │

│                                                              │? 조속기 작동범위시험                                    │                                │

│                                                              │  (저속도한, 고속도한)                                    │                                │

│                                                              │? 밸브개폐시험 (주증기 정                                │                                │

│                                                              │지밸브, 증기 조절밸브,                                    │                                │

│                                                              │재열증기 정지밸브, 재열                                   │                                │

│                                                              │증기 조절밸브)                                            │                                │

│                                                              │?베어링 과진동 정지시험                                  │                                │

│                                                              │? 증기터빈 진동측정(무부하)                              │                                │

│                                                              │? 보조기기 인터록 시험                                   │                                │

│                                                              │? 파열판 설치상태                                        │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│9. 발전기                                                     │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│? 본체                                                       │? 외관검사                                               │? 발전기 및 부대설비 규        │

│                                                              │? 접지 시공상태                                          │격서                            │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 단선결선도                   │

│                                                              │? 절연내력                                               │? 발전기 트립 인터록 도면      │

│                                                              │? 특성시험                                               │? 시퀀스 도면                  │

│? 보호장치                                                   │? 외관검사                                               │? 보호계전기 결선도            │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 수소가스 및 고정자 냉        │

│                                                              │? 보호장치 및 계전기시험                                 │각수 계통 도면                  │

│                                                              │? 고정자 냉각수 예비펌프                                 │? 제품 시험성적서              │

│                                                              │  자동 기동시험                                           │?  수소가스 압력 및 순도       │

│                                                              │? 발전기 밀봉유 펌프시험                                 │시험 성적서                     │

│                                                              │? 수소가스 압력 및 순도시험                              │? 특성시험 성적서              │

│? 제어 및 경보장치                                           │? 외관검사                                               │? 보호장치 및 계전기시험       │

│                                                              │? 절연저항                                               │성적서                          │

│                                                              │? 계측장치                                               │? 자동전압조정기시험 성        │

│                                                              │? 경보장치                                               │적서                            │

│                                                              │? 제어장치                                               │? 절연내력시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 접지저항시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 발전기 밀봉유 계통도면       │

│                                                              │                                                          │? 접지계산서 및 설계도         │

│                                                              │                                                          │                                │

│                                                              │? 상회전시험                                             │                                │

│                                                              │? 동기 검정장치                                          │                                │

│                                                              │? 여자기 및 자동전압 조정기                              │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 부대설비                                                   │? 계기용 변성기                                          │                                │

│                                                              │? 발전기 모선 접속상태 및                                │                                │

│                                                              │상표시                                                    │                                │

│                                                              │? 위험표시                                               │                                │

│                                                              │? 중성점 접지장치                                        │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 소내모선절체                                               │? 상회전 및 Loop시험                                     │                                │

│                                                              │? 절체시험 (수동, 자동)                                  │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│10. 변압기                                                    │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 변압기 및 부대설비 규        │

│? 본체                                                       │? 외관검사                                               │격서                            │

│                                                              │? 접지 시공상태                                          │? 단선결선도                   │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 시퀀스 도면                  │

│                                                              │? 절연내력                                               │? 절연유 유출방지 시설도       │

│                                                              │? 특성시험                                               │면                              │

│                                                              │? 절연유 내압시험                                        │? 제품 시험성적서              │

│                                                              │? Tap 절환장치시험                                       │? 특성시험 성적서              │

│                                                              │? 상회전 및 Loop시험                                     │? 보호장치 및 계전기시험       │

│                                                              │? 충전시험                                               │성적서                          │

│                                                              │                                                          │? 상회전 및 Loop시험 성적서    │

│? 보호장치                                                   │? 외관검사                                               │? 절연내력시험 성적서          │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 절연유 내압시험 성적서       │

│                                                              │? 보호장치 및 계전기시험                                 │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 계기교정시험 성적서          │

│? 제어 및 경보장치                                           │? 외관검사                                               │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                              │? 경보장치                                               │? 접지저항시험 성적서          │

│                                                              │? 제어장치                                               │? 접지계산서 및 설계도         │

│                                                              │? 계측장치                                               │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 부대설비                                                   │? 절연유 유출방지 시설                                   │                                │

│                                                              │? 피뢰장치                                               │                                │

│                                                              │? 계기용 변성기                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│                                                              │? 중성점 접지장치                                        │                                │

│                                                              │? 접지 시공상태                                          │                                │

│                                                              │? 위험표시                                               │                                │

│                                                              │? 상표시                                                 │                                │

│                                                              │? 울타리, 담 등의 시설상태                               │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│11. 차단기                                                    │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 차단기 및 부대설비 규        │

│? 본체                                                       │? 외관검사                                               │격서                            │

│                                                              │? 접지 시공상태                                          │? 단선결선도                   │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 시퀀스 도면                  │

│                                                              │? 절연내력                                               │? 제품 시험성적서              │

│                                                              │? 특성시험                                               │? 특성시험 성적서              │

│                                                              │? 절연유 내압시험(OCB)                                   │?  보호장치및 계전기시         │

│                                                              │? 상회전 및 Loop시험                                     │험 성적서                       │

│                                                              │? 충전시험                                               │? 상회전 및 Loop시험 성적서    │

│                                                              │                                                          │? 절연내력시험 성적서          │

│? 보호장치                                                   │? 외관검사                                               │? 절연유 내압시험 성적서       │

│                                                              │? 절연저항                                               │(OCB)                           │

│                                                              │? 결상보호장치                                           │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                              │? 보호장치 및 계전기시험                                 │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 경보회로시험 성적서          │

│? 제어 및 경보장치                                           │? 외관검사                                               │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 접지저항시험 성적서          │

│                                                              │? 개폐기 인터록                                          │? 접지계산서 및 설계도         │

│                                                              │? 개폐표시                                               │                                │

│                                                              │? 조작용 압축장치                                        │                                │

│                                                              │? 가스절연장치                                           │                                │

│                                                              │? 계측장치                                               │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│?부대설비                                                    │? 외함 접지시설                                          │                                │

│                                                              │? 상표시 및 위험표시                                     │                                │

│                                                              │? 계기용 변성기                                          │                                │

│                                                              │? 단로기 및 접지단로기                                   │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│12. 전선로(모선)                                              │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│? 전선로(가공, 지중,                                         │? 외관검사                                               │? 전선로 및 부대설비 규        │

│GIB, 기타)                                                    │? 보호장치 및 계전기시험                                 │격서                            │

│                                                              │? 절연저항 측정                                          │? 단선결선도                   │

│                                                              │? 절연내력시험                                           │? 보호계전기 결선도            │

│                                                              │? 충전시험                                               │? 시퀀스 도면                  │

│                                                              │                                                          │? 제품 시험성적서              │

│? 부대설비                                                   │? 피뢰장치                                               │?  보호장치 및 계전기시        │

│                                                              │? 계기용 변성기                                          │험 성적서                       │

│                                                              │? 위험표시                                               │? 상회전 및 Loop시험 성적서    │

│                                                              │? 울타리, 담 등의 시설상태                               │? 절연내력시험 성적서          │

│                                                              │? 상별 및 모의모선 표시상태                              │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                              │? 물밑전선로 위치 표시상태                               │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │? 물밑전선로 매설상태                                    │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                              │? 물밑전선로 보호설비 설치                               │? 물밑전선로 경과지도          │

│                                                              │상태                                                      │? 물밑전선로 매설 점검기       │

│                                                              │                                                          │록서                            │

│                                                              │                                                          │? 물밑전선로 보호설비 점       │

│                                                              │                                                          │검기록서                        │

│                                                              │                                                          │? 감리보고서                   │

│                                                              │                                                          │                                │

│13. 접지설비                                                  │                                                          │? 접지설계 내역 및 시공        │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │도면                            │

│? 접지                                                       │? 접지 공사내역                                          │? 접지저항시험 성적서          │

│                                                              │? 접지저항 측정                                          │? 접지계산서                   │

│                                                              │? 외관검사                                               │? 감리보고서                   │

│                                                              │                                                          │                                │

│14. 비상발전기                                                │? 수력발전소 비상발전기 검                               │? 수력발전소 비상발전기        │

│                                                              │사항목에 준함                                             │  준비자료에 준함               │

│                                                              │                                                          │                                │

│15. 설비정착부                                                │? 정착부 육안검사                                        │?정착부 목록                   │

│                                                              │? 정착부 설치상태                                        │?정착부 내진 설계강도  계산서  │

│                                                              │? 정착부 재질 및 내진설계                                │?정착부 자재 성적서            │

│                                                              │강도                                                      │?정착부 시공도면 및 절차서     │

│                                                              │? 앵커볼트 토크값                                        │?용접부 비파괴검사 성적서      │

│                                                              │                                                          │                                │

│16. 조속장치시험                                              │? 정격출력에서의 부하차단                                │? 조속기 특성시험 성적서       │

│                                                              │시험                                                      │? 출력 기록지                  │

│                                                              │                                                          │                                │

│17. 종합연동시험                                              │                                                          │? 종합 인터록 도면             │

│                                                              │                                                          │                                │

│18. 부하운전시험                                              │? 정격출력으로 부하운전                                  │? 출력 기록지                  │

│                                                              │(4h)시험                                                  │                                │

│                                                              │? 대기분야(황산화물,질소산                               │                                │

│                                                              │화물,분진 등)                                             │                                │

│                                                              │? 수질분야(폐수)                                         │                                │

│                                                              │? 부하운전시험의견                                       │                                │

  Ⅰ- 3 가스터빈설비 및 복합화력설비                                                                                                                            

    □ 제1공정                                                                                                                                                  

    ? 가스터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때                                                                                                                 

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │

│1. 가스터빈 및 공기                                           │? 규격확인                                               │? 공사계획인가서               │

│  압축기 일반규격                                             │                                                          │? 가스터빈및공기압축기         │

│                                                              │                                                          │규격서                          │

│                                                              │                                                          │                                │

│2. 가스터빈 하반부                                            │? 기초지반                                               │? 기초 및 구조물 도면          │

│   콘크리트기초                                               │? 철근재질 및 규격                                       │? 설계기준 및 시방서           │

│                                                              │? 시멘트의 종류 및 품질                                  │? 기초지반시험 성적서          │

│                                                              │? 골재의 품질                                            │? 철근재료시험 성적서          │

│                                                              │? 콘크리트의 배합설계                                    │? 시멘트시험 성적서            │

│                                                              │? 현장 콘크리트 품질                                     │? 골재관리시험 성적서          │

│                                                              │? 철근 조립·설치 상태                                   │? 콘크리트 배합설계시험        │

│                                                              │? 치수 및 외관                                           │성적서                          │

│                                                              │                                                          │? 콘크리트 품질시험 성적서     │

│                                                              │                                                          │? 콘크리트 타설전ㆍ후 점검표   │

│                                                              │                                                          │                                │

│3.  가스터빈 및  발전기                                       │? 베어링 간극                                            │? 터빈 구조도                  │

│   조립설치 상태                                              │? 고정부와 회전부간의 간극                               │? 베어링 간극측정 성적서       │

│                                                              │? 축 밀봉장치 간극                                       │? 고정부와 회전부간의 간       │

│                                                              │? 발전기 공극                                            │극 측정성적서                   │

│                                                              │? 축계평형                                               │? 축 밀봉장치 간극측정         │

│                                                              │                                                          │   성적서                       │

│                                                              │                                                          │? 발전기 공극측정 성적서       │

│                                                              │                                                          │? 축계평형 측정 성적서         │

    □ 제2공정                                                                                                                                                  

    ? 연료가스용 연료ㆍ연소설비에 속하는 관의 설치가 완료된 때                                                                                                 

      다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때                                                                                                     

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │

│1. 연료가스용 연료, 연                                        │? 기력발전소 연료가스용 연                               │? 기력발전소 연료가스용        │

│소설비의 일반 규격                                            │료, 연소설비 검사항목에                                   │연료, 연소설비 준비자           │

│                                                              │준함                                                      │료에 준함                       │

│2. 안전장치 설치 및                                           │                                                          │                                │

│   동작시험                                                   │                                                          │                                │

    ? 석탄가스화설비, 가스정제설비 및 연료가스용 연료연소설비에 속하는 관의                                                                                    

     설치가 완료된 때. 다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때.                                                                                   

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │

│1. 석탄가스화설비                                             │? 규격확인                                               │                                │

│  일반규격                                                    │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│2. 안전장치 설치 및                                           │? 퍼지 인터록 시험                                       │? 석탄가스화설비 규격서        │

│   동작시험                                                   │? 산소-탄소 고비율 정지시험                              │? 석탄가스화설비의 구조도      │

│                                                              │? 산소 고/저유량 정지시험                                │? 안전장치 트립 인터록         │

│                                                              │? 가스화기 고/저압력 정지시험                            │도면                            │

│                                                              │? 가스화기 슬래그 전/후 탭                               │? 안전밸브시험 성적서          │

│                                                              │   차압 상승 정지시험                                     │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │? 가스화기 애뉼러 공간                                   │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │   고온도 정지시험                                        │                                │

│                                                              │? 혼합가스 냉각수 고/저온도                              │                                │

│                                                              │   정지시험                                               │                                │

│                                                              │? 중압 스팀드럼 저수위 정지                              │                                │

│                                                              │시험                                                      │                                │

│                                                              │? 고압 스팀드럼 저수위 정지                              │                                │

│                                                              │시험                                                      │                                │

│                                                              │? 순환가스 압축기 정지시험                               │                                │

│                                                              │? 수동정지 및 복귀                                       │                                │

│                                                              │? 보조기기 인터록 시험                                   │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│3. 가스 정제설비                                              │? 규격확인                                               │? 가스정제설비 규격서          │

│  일반규격                                                    │                                                          │? 가스정제설비의 구조도        │

│                                                              │                                                          │? 안전장치 트립 인터록         │

│4. 안전장치 설치 및                                           │? 집진기 입구-출구 차압 상                               │도면                            │

│   동작시험                                                   │승경보 및 정지시험                                        │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │? 습식세척기 출구 고/저온                                │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │도 정지시험                                               │                                │

│                                                              │? 가수분해 반응기 출구 고                                │                                │

│                                                              │온도 정지시험                                             │                                │

│                                                              │? 압소버 출구 저압력                                     │                                │

│                                                              │  경보 및 정지시험                                        │                                │

│                                                              │? 혼합가스 포화기 고/저위                                │                                │

│                                                              │  정지시험                                                │                                │

    □ 제3공정                                                                                                                                                  

    ? 가스터빈 설치공사가 완료된 때                                                                                                                            

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │

│1. 발전설비표                                                 │? 발전설비표 작성                                        │? 공사계획인가서               │

│                                                              │                                                          │? 발전설비 개요                │

│                                                              │                                                          │                                │

│2. 가스터빈비상정지                                           │? 윤활유 펌프시험(AC, DC)                                │? 윤활유 계통도면              │

│  및 안전장치시험                                             │? 베어링 윤활유                                          │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │   저압력 정지시험                                        │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │? 베어링 출구 윤활유                                     │? 터빈 트립 인터록 도면        │

│                                                              │   고온도 정지시험                                        │? 조속기 유압유 계통도면       │

│                                                              │? 배기가스 고온도 정지시험                               │                                │

│                                                              │? 점화 불량시험                                          │                                │

│                                                              │? 비상조속기 시험(기계식,                                │                                │

│                                                              │전기식, 과속도 정지)                                      │                                │

│                                                              │? 발전기 내부고장 정지시험                               │                                │

│                                                              │? 수동정지 및 복귀                                       │                                │

│                                                              │? 조속기 작동범위시험(저속                               │                                │

│                                                              │도한, 고속도한)                                           │                                │

│                                                              │? 베어링 과진동 정지시험                                 │                                │

│                                                              │? 가스터빈 진동측정(무부하)                              │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│3. 발전기                                                     │? 기력발전소 발전기                                      │? 기력발전소 발전기            │

│                                                              │   검사항목에 준함                                        │   준비자료에 준함              │

│                                                              │                                                          │                                │

│4. 변압기                                                     │? 기력발전소 변압기                                      │? 기력발전소 변압기            │

│                                                              │   검사항목에 준함                                        │   준비자료에 준함              │

│                                                              │                                                          │                                │

│5. 차단기                                                     │? 기력발전소 차단기                                      │? 기력발전소 차단기            │

│                                                              │   검사항목에 준함                                        │   준비자료에 준함              │

│                                                              │                                                          │                                │

│6. 전선로(모선)                                               │? 기력발전소 전선로(모선)                                │? 기력발전소 전선로(모선)      │

│                                                              │검사항목에 준함                                           │준비자료에 준함                 │

│                                                              │                                                          │                                │

│7. 접지설비                                                   │? 기력발전소 접지설비 검사                               │? 기력발전소 접지설비          │

│                                                              │항목에 준함                                               │준비자료에 준함                 │

│                                                              │                                                          │                                │

│8. 설비정착부                                                 │? 정착부 육안검사                                        │?정착부 목록                   │

│                                                              │? 정착부 설치상태                                        │?정착부 내진 설계강도          │

│                                                              │? 정착부 재질 및 내진설계                                │계산서                          │

│                                                              │강도                                                      │?정착부 자재 성적서            │

│                                                              │? 앵커볼트 토크값                                        │?정착부 시공도면 및 절차서     │

│                                                              │                                                          │?용접부 비파괴검사 성적서      │

│                                                              │                                                          │                                │

│9. 조속장치시험                                               │? 기력발전소 조속장치 검사                               │? 기력발전소 조속장치          │

│                                                              │항목에 준함                                               │준비자료에 준함                 │

│                                                              │                                                          │                                │

│10. 종합연동시험                                              │? 기력발전소 종합연동시험                                │? 기력발전소 종합연동시        │

│                                                              │검사 항목에 준함                                          │험 준비자료에 준함              │

│                                                              │                                                          │                                │

│11. 부하운전시험                                              │? 기력발전소 부하운전시험                                │? 출력 기록지                  │

│                                                              │검사항목에 준함 (단, 정                                   │? 온도보정곡선                 │

│                                                              │격출력으로 부하운전(2h)                                   │                                │

│                                                              │시험)                                                     │                                │

    □ 제4공정                                                                                                                                                  

    ? 증기터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때                                                                                                                 

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │

│1. 증기터빈 일반규격                                          │? 기력발전소 증기터빈차실                                │? 기력발전소 증기터빈          │

│                                                              │  하반부 검사항목에 준함                                  │   차실하반부 준비자료에        │

│2. 증기터빈 하반부                                            │                                                          │   준함                         │

│  콘크리트기초                                                │                                                          │                                │

│3. 증기 터빈 및 발전기                                        │                                                          │                                │

│  조립, 설치상태                                              │                                                          │                                │

    □ 제5공정                                                                                                                                                  

    ? 보일러(배열회수보일러)의 본체조립이 완성된 때                                                                                                            

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │

│1. 보일러(배열회수보일러)                                     │? 규격확인                                               │? 공사계획인가서               │

│  일반규격                                                    │                                                          │? 보일러(배열회수보일러)규격서 │

│                                                              │                                                          │? 보일러(배열회수보일러)       │

│2. 보일러(배열회수보일러)                                     │? 안전밸브 설치                                          │구조도                          │

│  안전밸브 설치 및 동작시험                                   │? 안전밸브 분출ㆍ정지압력                                │? 안전밸브 설치도면            │

│                                                              │? 안전밸브 누설 여부                                     │? 안전밸브시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │                                │

│3. 보조기기 안전밸브                                          │? 안전밸브 분출압력                                      │                                │

│  설치 및 동작시험                                            │                                                          │                                │

    □ 제6공정                                                                                                                                                  

    ? 전체의 공사가 완료된 때                                                                                                                                  

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │

│1. 발전설비표                                                 │? 발전설비표 작성                                        │? 공사계획인가서               │

│                                                              │                                                          │? 발전설비 개요                │

│                                                              │                                                          │                                │

│2.  보일러(배열회수보일                                       │                                                          │? 보일러(배열회수보일러)       │

│러) 팽창량                                                    │                                                          │팽창량 설계도면                 │

│                                                              │                                                          │                                │

│3.  보일러(배열회수보일                                       │? 드럼 고/저수위 정지시험                                │? 보일러(배열회수보일러)       │

│러, 기동용보일러) 비                                          │? 주증기 고온도 정지시험                                 │트립 인터록 도면                │

│상정지 및 안전장치                                            │? 저압 드럼 압력 급강하율                                │? 경보회로시험 성적서          │

│시험                                                          │   정지시험                                               │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │? 보조기기 인터록 시험                                   │                                │

│                                                              │? 드럼 수위 계기 상태확인                                │                                │

│                                                              │? 노 점검문 상태확인                                     │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│4.탈황설비                                                    │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 기력발전소 탈황설비                                    │? 기력발전소 탈황설비          │

│? 비상정지 시험                                              │   검사항목에 준함                                        │준비자료에 준함                 │

│                                                              │                                                          │                                │

│5.배연탈질설비                                                │? 기력발전소 배연탈질설비                                │? 기력발전소 배연탈질설비      │

│?  일반규격                                                  │검사항목에 준함                                           │검사준비자료에 준함             │

│? 비상정지 및 안전                                           │                                                          │                                │

│   장치시험 검사                                              │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│6. 증기터빈 비상정지                                          │? 윤활유 펌프시험 (AC, DC)                               │? 터빈 트립 인터록 도면        │

│   및 안전장치 시험                                           │?베어링 윤활유 저압력 정지시험                           │? 시퀀스 도면                  │

│                                                              │?스러스트 베어링 마모 정지시험                           │? 터빈 윤활장치 도면           │

│                                                              │?복수기 진공도 저하 정지시험                             │? 조속기 계통도면              │

│                                                              │? 배기증기 고온도 정지시험                               │? 조속기 유입유 & 밀봉         │

│                                                              │? 발전기 내부고장 정지시험                               │유 계통도면                     │

│                                                              │? 수동정지 및 복귀                                       │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │? 비상조속기시험(기계식,                                 │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │전기식 과속도정지)                                        │                                │

│                                                              │? 베어링 과진동 정지시험                                 │                                │

│                                                              │? 조속기 작동범위시험(고속                               │                                │

│                                                              │도한, 저속도한)                                           │                                │

│                                                              │? 밸브개폐시험(주증기 정지                               │                                │

│                                                              │밸브, 증기 조절밸브,                                      │                                │

│                                                              │재열증기 정지밸브, 재열                                   │                                │

│                                                              │증기 조절밸브)                                            │                                │

│                                                              │? 증기터빈 진동측정(무부하)                              │                                │

│                                                              │? 보조기기 인터록시험                                    │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│7. 발전기                                                     │? 기력발전소 발전기 검사항                               │? 기력발전소 발전기 준비       │

│                                                              │목에 준함                                                 │자료에 준함                     │

│                                                              │                                                          │                                │

│8. 변압기                                                     │? 기력발전소 변압기 검사항                               │? 기력발전소 변압기            │

│                                                              │목에 준함                                                 │   준비자료에 준함              │

│                                                              │                                                          │                                │

│9. 차단기                                                     │? 기력발전소 차단기 검사항                               │? 기력발전소 차단기 준비       │

│                                                              │목에 준함                                                 │자료에 준함                     │

│                                                              │                                                          │                                │

│10. 전선로(모선)                                              │? 기력발전소 전선로(모선)                                │? 기력발전소 전선로(모         │

│                                                              │검사항목에 준함                                           │선) 준비자료에 준함             │

│                                                              │                                                          │                                │

│11. 접지설비                                                  │? 기력발전소 접지설비 검사                               │? 기력발전소 접지설비준        │

│                                                              │항목에 준함                                               │비자료에 준함                   │

│                                                              │                                                          │                                │

│12. 비상발전기                                                │? 수력발전소 비상발전기 검                               │? 수력발전소 비상발전기        │

│                                                              │사항목에 준함                                             │준비자료에 준함                 │

│                                                              │                                                          │                                │

│13. 설비 정착부                                               │? 정착부 육안검사                                        │?정착부 목록                   │

│                                                              │? 정착부 설치상태                                        │?정착부 내진 설계강도          │

│                                                              │? 정착부 재질 및 내진설계                                │계산서                          │

│                                                              │강도                                                      │?정착부 자재 성적서            │

│                                                              │? 앵커볼트 토크값                                        │?정착부 시공도면 및 절         │

│                                                              │                                                          │차서                            │

│                                                              │                                                          │?용접부 비파괴검사 성적        │

│                                                              │                                                          │서                              │

│                                                              │                                                          │                                │

│14. 조속장치시험                                              │? 정격출력에서의 부하차단                                │? 조속기 특성시험 성적서       │

│                                                              │시험                                                      │? 출력 기록지                  │

│                                                              │                                                          │                                │

│15. 종합연동시험                                              │                                                          │? 종합 인터록 도면             │

│                                                              │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│16. 부하운전시험                                              │? 정격출력으로 부하운전                                  │? 출력 기록지                  │

│                                                              │(2h)시험                                                  │                                │

│                                                              │? 대기분야(황산화물, 질소                                │                                │

│                                                              │산화물, 분진등)                                           │                                │

│                                                              │? 수질분야(폐수)                                         │                                │

│                                                              │? 부하운전시험의견                                       │                                │

   Ⅰ- 4 내연력설비                                                                                                                                             

    □ 전체의 공사가 완료된 때                                                                                                                                  

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │

│1. 내연력 설비표                                              │? 내연력설비표 작성                                      │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 내연설비 개요                │

│2. 내연기관 일반규격                                          │? 규격확인                                               │? 내연기관 규격서              │

│                                                              │                                                          │? 내연기관 트립 인터록         │

│3. 내연기관 안전장치시                                        │? 연료유 저압력 정지시험                                 │도면                            │

│험                                                            │? 연료유 필터차압 상승 정                                │? 윤활유장치 도면              │

│                                                              │지시험                                                    │? 조속기계통 도면              │

│                                                              │? 베어링 윤활유 저압력 정                                │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │지시험                                                    │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │? 베어링 윤활유 고온도 정                                │                                │

│                                                              │지시험                                                    │                                │

│                                                              │? 수동정지 및 복귀                                       │                                │

│                                                              │? 냉각수 고온도 정지시험                                 │                                │

│                                                              │? 비상조속기시험(기계식,                                 │                                │

│                                                              │전기식 과속도정지)                                        │                                │

│                                                              │? 조속기 작동범위시험(고속                               │                                │

│                                                              │도한, 저속도한)                                           │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│4. 엔진 릴리이프밸브                                          │? 실린더 릴리이프밸브                                    │? 실린더 및 크랭크실 릴        │

│   작동시험                                                   │? 크랭크실 릴리이프밸브                                  │리이프밸브시험 성적서           │

│                                                              │                                                          │                                │

│5. 발전기                                                     │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 발전기 및 부대설비 규        │

│? 본체                                                       │? 외관검사                                               │격서                            │

│                                                              │? 접지 시공상태                                          │? 단선결선도                   │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 발전기 트립 인터록 도면      │

│                                                              │? 절연내력                                               │? 시퀀스 도면                  │

│                                                              │? 특성시험                                               │? 보호계전기 결선도            │

│                                                              │                                                          │? 제품 시험성적서              │

│? 보호장치                                                   │? 외관검사                                               │? 특성시험 성적서              │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 보호장치 및 계전기시험       │

│                                                              │? 보호장치 및 계전기시험                                 │성적서                          │

│                                                              │                                                          │? 자동전압조정기시험 성        │

│                                                              │                                                          │적서                            │

│                                                              │                                                          │? 절연내력시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 제어 및 경보장치                                           │? 외관검사                                               │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │? 계측장치                                               │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │? 경보장치                                               │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                              │? 제어장치                                               │? 접지저항시험 성적서          │

│                                                              │? 상회전시험                                             │? 접지계산서 및 설계도         │

│                                                              │? 동기 검정장치                                          │                                │

│                                                              │? 여자기 및 자동전압 조정기                              │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 부대설비                                                   │? 계기용 변성기                                          │                                │

│                                                              │? 발전기 모선 접속상태 및                                │                                │

│                                                              │상표시                                                    │                                │

│                                                              │? 위험표시                                               │                                │

│                                                              │? 중성점 접지장치                                        │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 소내모선절체                                               │? 상회전 및 Loop시험                                     │                                │

│                                                              │? 절체시험 (수동, 자동)                                  │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│6. 변압기                                                     │? 기력발전소 변압기 검사항                               │? 기력발전소 변압기 준비       │

│                                                              │목에 준함                                                 │자료에 준함                     │

│                                                              │                                                          │                                │

│7. 차단기                                                     │? 기력발전소 차단기 검사항                               │? 기력발전소 차단기 준비       │

│                                                              │목에 준함                                                 │자료에 준함                     │

│                                                              │                                                          │                                │

│8. 전선로(모선)                                               │? 기력발전소 전선로(모선)                                │? 기력발전소 전선로(모         │

│                                                              │검사항목에 준함                                           │선)준비자료에 준함              │

│                                                              │                                                          │                                │

│9. 접지설비                                                   │? 기력발전소 접지설비 검사                               │? 기력발전소 접지설비          │

│                                                              │항목에 준함                                               │   준비자료에 준함              │

│                                                              │                                                          │                                │

│10. 설비 정착부                                               │? 정착부 육안검사                                        │?정착부 목록                   │

│                                                              │? 정착부 설치상태                                        │?정착부 내진 설계강도          │

│                                                              │? 정착부 재질 및 내진설계                                │계산서                          │

│                                                              │강도                                                      │?정착부 자재 성적서            │

│                                                              │? 앵커볼트 토크값                                        │?정착부 시공도면 및 절         │

│                                                              │                                                          │차서                            │

│                                                              │                                                          │?용접부 비파괴검사 성적        │

│                                                              │                                                          │서                              │

│                                                              │                                                          │                                │

│11. 조속장치시험                                              │? 정격출력에서의 부하차단                                │? 조속기 특성시험 성적서       │

│                                                              │시험                                                      │? 출력기록지                   │

│                                                              │                                                          │                                │

│12. 종합연동시험                                              │                                                          │? 종합 인터록 도면             │

│                                                              │                                                          │                                │

│13. 부하운전시험                                              │? 정격출력으로 부하운전                                  │? 출력기록지                   │

│                                                              │(2h)시험(단, 도서내연은                                   │                                │

│                                                              │최대가능 출력으로 부하                                    │                                │

│                                                              │운전시험)                                                 │                                │

│                                                              │? 부하운전시험의견                                       │                                │

   Ⅰ- 5 풍력발전설비                                                                                                                                           

   □ 제작이 완료된 때                                                                                                                                          

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤

│블레이드                                                      │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 일반사항                                                   │? 제작시공법                                             │? 제작절차서                   │

│                                                              │? 자재확인                                               │? 제작(치수)도면               │

│                                                              │? 육안검사                                               │? 자재성적서                   │

│                                                              │? 치수검사                                               │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 시험 및                                                    │? 블레이드 열경화도 시험                                 │? 시험 및 검사 절차서          │

│   평가                                                       │? 블레이드 무게(균일성) 검사                             │? 시험기기 교정시험 성적서     │

│                                                              │? 블레이드 모멘트 검사                                   │? 열경화도 시험 성적서         │

│                                                              │? 블레이드 고정볼트검사                                  │? 무게 균일성 검사 시험        │

│                                                              │                                                          │성적서                          │

│                                                              │                                                          │? 블레이트 모멘트 검사         │

│                                                              │                                                          │시험성적서                      │

│                                                              │                                                          │? 고정볼트 시험성적서          │

│                                                              │                                                          │                                │

│2. 나셀                                                       │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 일반사항                                                   │? 제작도면                                               │? 풍력설비규격서               │

│                                                              │? 자재확인                                               │? 나셀 제작 및 설치 도         │

│                                                              │                                                          │면                              │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 기계설비                                                   │? 육안검사                                               │? 나셀 제작 및 설치 도         │

│                                                              │? 나셀 조립상태 확인                                     │면                              │

│                                                              │? 보조기기 설치상태 확인                                 │? 제어용 압유장치 도면         │

│                                                              │? 밸브류 동작시험                                        │? 보조기기 도면                │

│                                                              │? 펌프류 동작 및 성능시험                                │? 보조기기 시험성적서          │

│                                                              │? 종합운전시험                                           │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 전기설비                                                   │? 규격확인                                               │? 규격서                       │

│                                                              │? 조립 및 정착상태 확인                                  │? 제조사 자체시험성적서        │

│                                                              │? 결선상태 확인                                          │? 인증서 또는 국내공인         │

│                                                              │? 접지상태 확인(본딩)                                    │기관 검수시험성적서(고          │

│                                                              │? 절연저항 측정                                          │압 이상)                        │

│                                                              │? 접지연속성시험(본딩)                                   │? 단선결선도                   │

│                                                              │? 요잉시험                                               │? 경보 및 비상정지 회로도      │

│                                                              │? 피치제어시험                                           │? 접지도면                     │

│                                                              │                                                          │? 평면도 및 측면도             │

│                                                              │                                                          │? 용량선정 검토서              │

│                                                              │                                                          │? 장비 교정성적서              │

│                                                              │                                                          │                                │

│3. 풍력타워                                                   │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 타워 용접부                                                │? 일반사항                                               │? 제작도                       │

│                                                              │ - 용접시공법                                             │? 자재성적서(Mill              │

│                                                              │ - 자재확인                                               │Sheet)                          │

│                                                              │ - 용접부 육안검사                                        │? 용접절차시방서(WPS)          │

│                                                              │                                                          │및 용접절차인정기록서           │

│                                                              │                                                          │(PQR)                           │

│                                                              │                                                          │? 용접사 검정시험 기록서       │

│                                                              │                                                          │? 모재 및 용접부 강도 계산서   │

│                                                              │                                                          │                                │

│                                                              │? 용접부 비파괴검사                                      │? 비파괴검사부위 표시도면      │

│                                                              │ - 시험방법                                               │? 비파괴검사원 자격            │

│                                                              │ - 시험결과 평가                                          │? 비파괴검사 절차서            │

│                                                              │                                                          │? 시험기기 교정시험 성적서     │

│                                                              │                                                          │? 비파괴검사 보고서            │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 타워볼트                                                   │? 타워볼트 재질                                          │? 볼트 도면 및 사양서          │

│                                                              │? 타워볼트 성능시험                                      │? 자재성적서(Mill              │

│                                                              │                                                          │Sheet)                          │

└───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────┘

    □ 기초 공사가 완료된 때                                                                                                                                    

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┤

│1. 기초지반                                                   │? 기초 Pile의 재료 및 규격                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │? 기초 Pile의 시공상태                                   │? 기초의 지반 설계서           │

│                                                              │? 기초지반의 처리상태                                    │  및 구조계산서, 시방서         │

│                                                              │                                                          │? Pile 재료 시험성적서         │

│2. 기초 구조물                                                │? 기초 구조물의 규격                                     │? Pile 시공 시험성적서         │

│                                                              │? 철근의 재질 및 규격                                    │? 지반처리 시험성적서          │

│                                                              │? 골재의 품질                                            │? 설계서 및 구조계산서         │

│                                                              │? 콘크리트의 품질                                        │및 시방서                       │

│                                                              │? 철골의 재질 및 규격                                    │? 철근시험성적서               │

│                                                              │? 철근의 조립 설치상태                                   │? 골재시험성적서               │

│                                                              │? 시공상태                                               │? 콘크리트 압축강도 및         │

│                                                              │? 부식방지 상태                                          │   슬럼프 공기량 시험성적서     │

│                                                              │                                                          │? 철골시험성적서               │

│                                                              │                                                          │? 용접시험성적서               │

│3. 기초의 보호 시설                                           │? 기초의 보호상태                                        │? 공정별 시공확인 성적서       │

│                                                              │? 기초주변의 배수 처리상태                               │? 공정별 시공사진              │

│                                                              │                                                          │? 부식방지장치 시공 절차서     │

│                                                              │                                                          │? 감리보고서                   │

    □ 전체의 공사가 완료된 때                                                                                                                                  

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │

│1. 풍력 설비표                                                │? 풍력설비표 작성                                        │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 풍력설비 개요                │

│                                                              │                                                          │                                │

│2. 풍력설비 일반규격                                          │? 규격확인                                               │? 풍력설비규격서               │

│                                                              │                                                          │                                │

│3. 풍력설비비상정지                                           │? 수동비상정지 시험                                      │? 풍차 트립 인터록 도면        │

│   안전장치                                                   │? 제어용 압유 고온도 정지                                │? 제어용 압유장치 도면         │

│                                                              │시험                                                      │? 풍차 제어계통 도면           │

│                                                              │? 제어용 압유 저압력 정지                                │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │시험                                                      │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │? 기어윤활유 저압력 정지시                               │? 타워구조물 성적서            │

│                                                              │험                                                        │? 볼트체결 절차시방서 및       │

│                                                              │? 기어윤활유 고온도 정지시                               │기록표                          │

│                                                              │험                                                        │? 부식방지장치 시공 절차       │

│                                                              │? 터빈 베어링 고온도 정지                                │서                              │

│                                                              │시험                                                      │? 블레이드 시험 성적서         │

│                                                              │? 컷 아웃 풍속 정지시험                                  │                                │

│                                                              │? 제어용 압축공기 저압력                                 │                                │

│                                                              │정지시험                                                  │                                │

│                                                              │? 나셀 고진동 정지시험                                   │                                │

│                                                              │? 과속도 정지시험(발전기측)                              │                                │

│                                                              │? 과속도 정지시험(터빈측)                                │                                │

│                                                              │? 화재방호설비 설치상태                                  │                                │

│                                                              │? 베어링 과진동 정지시험                                 │                                │

│                                                              │? 터빈 진동측정                                          │                                │

│                                                              │? 터빈 및 타워구조물 설치                                │                                │

│                                                              │상태                                                      │                                │

│                                                              │? 블레이드 재질 및 인장강도                              │                                │

│                                                              │? 볼트 토크 상태                                         │                                │

│                                                              │? 터빈 ㆍ타워구조물  재질                                │                                │

│                                                              │및 인장강도                                               │                                │

│                                                              │? 타워구조물 부식방지 상태                               │                                │

│                                                              │및 변형 여부                                              │                                │

│                                                              │? 케이블 꼬임방지 정지시험                               │                                │

│                                                              │? 지상 주전원 개폐장치 설                                │                                │

│                                                              │치상태                                                    │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│4. 발전기                                                     │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 발전기 및 부대설비 규격서    │

│                                                              │                                                          │? 단선결선도                   │

│? 본체                                                       │? 외관검사                                               │? 발전기 트립 인터록 도면      │

│                                                              │? 접지 시공상태                                          │? 시퀀스 도면                  │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 보호계전기 결선도            │

│                                                              │? 절연내력                                               │? 제품 시험성적서              │

│                                                              │                                                          │? 특성시험 성적서              │

│? 보호장치                                                   │? 특성시험                                               │? 보호장치 및 계전기시험       │

│                                                              │? 외관검사                                               │성적서                          │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 자동전압조정기시험 성적서    │

│                                                              │? 보호장치 및 계전기시험                                 │? 절연내력시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 제어 및 경보장치                                           │? 외관검사                                               │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │? 계측장치                                               │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │? 경보장치                                               │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                              │? 제어장치                                               │? 접지저항시험 성적서          │

│                                                              │? 상회전시험                                             │? 접지계산서 및 설계도         │

│                                                              │? 동기 검정장치                                          │                                │

│                                                              │? 여자기 및 자동전압 조정기                              │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 부대설비                                                   │? 계기용 변성기                                          │                                │

│                                                              │? 발전기 모선 접속상태 및                                │                                │

│                                                              │상표시                                                    │                                │

│                                                              │? 위험표시                                               │                                │

│                                                              │? 중성점 접지장치                                        │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 소내모선절체                                               │? 상회전 및 Loop시험                                     │                                │

│                                                              │? 절체시험(수동, 자동)                                   │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│5. 변압기                                                     │? 기력발전소 변압기 검사항                               │? 기력발전소 변압기 준비       │

│                                                              │목에 준함                                                 │자료에 준함                     │

│                                                              │                                                          │                                │

│6. 차단기 검사                                                │? 기력발전소 차단기 검사                                 │? 기력발전소 차단기 준비       │

│                                                              │  항목에 준함                                             │자료에 준함                     │

│                                                              │                                                          │                                │

│7. 전선로(모선)                                               │? 기력발전소 전선로(모선)                                │? 기력발전소 전선로(모         │

│                                                              │  검사 항목에 준함                                        │선) 준비자료에 준함             │

│                                                              │                                                          │                                │

│8. 접지설비                                                   │? 기력발전소 접지설비 검사                               │? 기력발전소 접지설비 준       │

│                                                              │항목에 준함                                               │비자료에 준함                   │

│                                                              │                                                          │                                │

│9. 설비정착부                                                 │? 정착부 육안검사                                        │? 정착부 목록                  │

│                                                              │? 정착부 설치상태                                        │? 정착부 내진 설계강도 계산서  │

│                                                              │? 정착부 재질 및 내진설계 강도                           │? 정착부 자재 성적서           │

│                                                              │? 앵커볼트 토크값                                        │? 정착부 시공도면 및 절차서    │

│                                                              │                                                          │? 용접부 비파괴검사 성적서     │

│                                                              │                                                          │                                │

│10. 종합연동시험                                              │                                                          │? 종합 인터록 도면             │

│                                                              │                                                          │                                │

│11. 부하운전                                                  │? 정격 또는 최대가능출력으                               │? 출력 기록지                  │

│                                                              │로 부하운전(2h)시험검사                                   │                                │

│                                                              │(최대가능출력으로 실시                                    │                                │

│                                                              │할 경우 풍속-출력곡선과                                   │                                │

│                                                              │비교확인)                                                 │                                │

│                                                              │? 부하운전시험의견                                       │                                │

  비고 : 세부 검사내용 중 호기당 100kW 이하는 검사기준을 따른다.                                                                                                

   Ⅰ- 6 태양광발전설비                                                                                                                                         

    □ 전기설비의 일부가 완성되어 그 완성된 설비만을 사용하려고 할 때 또는                                                                                      

  전체의 공사가 완료된 때                                                                                                                                       

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

│                                                              │                                                          │                                │

│1. 태양광발전설비표                                           │? 태양광발전설비표 작성                                  │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 태양광발전설비 개요          │

│                                                              │                                                          │? 감리보고서                   │

│2. 태양광 전지                                                │                                                          │                                │

│? 일반 규격                                                  │? 규격확인                                               │? 태양광 전지규격서            │

│                                                              │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │? 단선결선도                   │

│? 본체                                                       │? 외관검사                                               │? 태양광전지 트립 인터록       │

│                                                              │? 전지 전기적 특성시험                                   │도면                            │

│                                                              │ - 최대출력                                               │? 시퀀스 도면                  │

│                                                              │ - 개방전압                                               │? 제품 시험성적서              │

│                                                              │ - 단락전류                                               │? 측정 및 점검기록표           │

│                                                              │ - 최대 출력전압 및 전류                                  │ - 보호장치 및 계전기시         │

│                                                              │ - 충진율                                                 │험 성적서                       │

│                                                              │ - 전력변환효율                                           │ - 개방전압시험 성적서          │

│                                                              │? Array                                                  │ - 절연저항시험 성적서          │

│                                                              │ - 절연저항                                               │ - 접지저항시험 성적서          │

│                                                              │ - 접지저항                                               │? 접지계산서 및 설계도         │

│                                                              │                                                          │                                │

│3. 전력변환장치                                               │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 전력변환장치 규격서          │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 본체                                                       │? 외관검사                                               │? 단선결선도                   │

│                                                              │? 접지 시공상태                                          │? 시퀀스 도면                  │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 제품 시험성적서              │

│                                                              │? 절연내력                                               │? 측정 및 점검기록표           │

│                                                              │? 제어회로 및 경보장치                                   │ - 보호장치 및 계전기시         │

│                                                              │? 전력조절부/Static 스위치                               │험 성적서                       │

│                                                              │  자동ㆍ수동절체시험                                      │ - 절연저항시험 성적서          │

│                                                              │? 역방향운전 제어시험                                    │ - 접지저항시험 성적서          │

│                                                              │? 단독운전 방지시험                                      │ - 절연내력시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │ - 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │ - 부대설비시험 성적서          │

│                                                              │                                                          │? 접지계산서 및 설계도         │

│                                                              │                                                          │? DC지락차단장치 공인시        │

│                                                              │                                                          │험기관 시험성적서               │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 보호장치                                                   │? 외관검사                                               │                                │

│                                                              │? 절연저항                                               │                                │

│                                                              │? 보호장치시험                                           │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│4. 변압기                                                     │? 기력발전소 변압기 검사항                               │? 기력발전소 변압기 준비       │

│                                                              │목에 준함                                                 │자료에 준함                     │

│                                                              │                                                          │                                │

│5. 차단기                                                     │? 기력발전소 차단기 검사항                               │? 기력발전소 차단기 준비       │

│                                                              │목에 준함                                                 │자료에 준함                     │

│                                                              │                                                          │                                │

│6. 전선로(모선)                                               │? 기력발전소 전선로(모선)                                │? 기력발전소 전선로(모         │

│                                                              │  검사항목에 준함                                         │선) 준비자료에 준함             │

│                                                              │                                                          │                                │

│7. 접지설비                                                   │? 기력발전소 접지설비                                    │? 기력발전소 접지설비          │

│                                                              │  검사항목에 준함                                         │  준비자료에 준함               │

│                                                              │                                                          │                                │

│8. 계측장치                                                   │? 전압, 전류 또는 전압, 전력                             │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│9. 종합연동시험                                               │                                                          │? 종합 인터록 도면             │

│                                                              │                                                          │                                │

│10. 부하운전시험                                              │? 검사시 일사량을 기준으로                               │                                │

│                                                              │가능출력을 확인하고 발                                    │                                │

│                                                              │전량의 이상유무 확인(30분)                                │                                │

│                                                              │? 부하운전시험의견                                       │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│11. 구조물                                                    │? 기초상태                                               │? 지지물의 설계도서 및         │

│                                                              │? 외관상태                                               │   구조계산서                   │

│                                                              │? 시공상태                                               │? 구조안전확인서(에너지        │

│                                                              │                                                          │공단 제출범위에 한함)           │

│                                                              │                                                          │또는 구조물 점검기록표          │

│                                                              │                                                          │                                │

│12. 부지                                                      │? 배수로 시공상태                                        │                                │

│                                                              │? 부지 시공상태                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│13. BIPV (건물일체형)                                         │? 외관검사                                               │? 구조물 점검기록표            │

│또는 BAPV(건물부착형)                                         │ - 정착부 등 구조적 안전성                                │? 방수 시공상태 점검기록       │

│등                                                            │ - BIPV 성능상태                                          │표                              │

│                                                              │? 방위각 설치상태                                        │? 안전성능 시험 성적서         │

│                                                              │                                                          │                                │

│14. 추락방지장치                                              │? 점검통로 상태확인                                      │? 추락방지장치 점검기록표      │

│                                                              │? 위험표시 확인                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│15. 수상형 구조물                                             │? 부력체 안전성                                          │? 안전성능 시험성적서          │

│                                                              │ - 태양전지 부력체                                        │? 시공상태 점검기록표          │

│                                                              │ - 기타설비 부력체                                        │                                │

   Ⅰ- 7 연료전지발전설비                                                                                                                                       

    □ 제조시설 및 제품검사(초기) 준비가 완료된 때                                                                                                              

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

│                                                              │                                                          │                                │

│1. 제조시설 초기(사후)                                        │? 수입검사 절차                                          │? 품질매뉴얼, 절차서, 지       │

│  검사                                                        │? 생산·공정관리 및 공정·                               │침서                            │

│                                                              │출하 검사 절차                                            │? 공장등록증                   │

│                                                              │? 측정장비 기능점검 절차                                 │? 수입검사관리 규정            │

│                                                              │? 방문기간 중 제품제조 확인                              │?  외주업체 및 협력업체        │

│                                                              │? 측정장비 교정·검증 절차                               │관리규정                        │

│                                                              │? 취급 및 보관 절차                                      │? 부적합품관리 규정            │

│                                                              │? 전회차 평가 시정조치 확인                              │? 교육 및 자격 관리규정        │

│                                                              │? 내부심사 절차                                          │? 공정관리 규정, 검사관        │

│                                                              │? 고객불만 처리 절차                                     │리 규정                         │

│                                                              │? 승인제품 관리  절차                                    │? 장비(설비)관리 규정          │

│                                                              │? 검사 샘플링 확인                                       │? 교정관리 규정                │

│                                                              │? 품질경영시스템 확인                                    │? 취급 및 보관 관리규정        │

│                                                              │                                                          │? 전회차 공장품질검사보        │

│                                                              │                                                          │고서                            │

│                                                              │                                                          │? 내부심사 관리규정            │

│                                                              │                                                          │? 고객불만 처리규정            │

│                                                              │                                                          │? 제품변경 처리규정            │

│                                                              │                                                          │? ISO 9001 인증서(보유시)      │

│                                                              │                                                          │                                │

│2. 제품 초기검사                                              │? 적용규격 확인                                          │? 제품 형식시험성적서          │

│                                                              │? 명판 및 제품매뉴얼                                     │? 시험기관 인정서              │

│                                                              │? 시험기관 적합성 평가                                   │? 주요부품 시험성적서 및       │

│                                                              │? 주요부품 승인 확인                                     │인증서 확인 기록표              │

│                                                              │? 검사대상 단위제품 확인                                 │? 명판 및 제품매뉴얼           │

│                                                              │? 형식시험 확인                                          │? 도면 및 설치도               │

│                                                              │? 검사 환경(온·습도)                                    │? 검사설비목록                 │

│                                                              │? 재료, 구조, 장치 확인                                  │? 검사설비 교정성적서          │

    □ 제품 출하 전 시험준비가 완료된 때                                                                                                                        

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │

│1. 제품 출하검사                                              │? 적용규격 확인                                          │? 검사설비목록                 │

│                                                              │? 제품 검수시험                                          │? 검사설비 교정성적서          │

│                                                              │? 검사 환경(온·습도)                                    │? 제품출하검사 기준서          │

│                                                              │? 명판 표시사항                                          │                                │

    □ 전체의 공사가 완료된 때                                                                                                                                  

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                        │세부 검사내용                                           │수검자 준비자료                 │

├────────────────────────────────┼────────────────────────────┤                                │

│1. 발전설비표                                                   │? 연료전지발전설비표                                   │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                                │                                                        │? 연료전지설비 개요            │

│                                                                │                                                        │                                │

│2. 연료전지 일반규격                                            │? 규격                                                 │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                                │                                                        │? 연료전지설비 규격서          │

│                                                                │                                                        │                                │

│3. 연료가스용                                                   │? 연료가스 공급배관 고압력                             │? 연료가스공급계통 도면        │

│공급설비의 안전장치                                             │방지 안전장치시험                                       │? 안전장치 트립 인터록         │

│                                                                │? 연료가스필터 가스 누설감                             │도면                            │

│                                                                │지 정지시험                                             │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                                │? 연료가스의 치환설비 및                               │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                                │누설                                                    │? 부식방지 시방 절차서         │

│                                                                │? 연료가스배관 표시상태                                │                                │

│                                                                │? 부식방지 상태                                        │                                │

│                                                                │                                                        │                                │

│4. 안전밸브 설치 및                                             │? 안전밸브 설치상태                                    │? 안전밸브 설치 도면           │

│동작시험                                                        │? 안전밸브 분출압력                                    │? 안전밸브 공장시험성적        │

│                                                                │? 안전밸브 누설 여부                                   │서                              │

│                                                                │                                                        │                                │

│5. 설비 정착부                                                  │? 정착부 육안검사                                      │?정착부 목록                   │

│                                                                │? 정착부 설치상태                                      │?정착부 내진 설계강도          │

│                                                                │? 정착부 재질 및 내진설계                              │계산서                          │

│                                                                │강도                                                    │?정착부 자재 성적서            │

│                                                                │? 앵커볼트 토크값                                      │?정착부 시공도면 및 절차서     │

│                                                                │                                                        │?용접부 비파괴검사 성적서      │

│                                                                │                                                        │                                │

│6. 비상정지 및                                                  │? 음극 입구 온도 불평형 정                             │? 트립 인터록 도면             │

│안전장치                                                        │지시험                                                  │? 연료계통 도면                │

│   (내부개질기형)                                               │? 공기-연료가스 비율 불평                              │? 제어계통 도면                │

│                                                                │형 정지시험                                             │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                                │?  증기-탄소 비율 불평형                               │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                                │정지시험                                                │                                │

│                                                                │? 냉각수 계통 저압력 정지                              │                                │

│                                                                │시험                                                    │                                │

│                                                                │? 셀 간 온도차 상승 정지시                             │                                │

│                                                                │험                                                      │                                │

│                                                                │?  연료전지 모듈 고온도 정                             │                                │

│                                                                │지시험                                                  │                                │

│                                                                │? 공기송풍장치 불량 정지시                             │                                │

│                                                                │험                                                      │                                │

│                                                                │? 송풍공기 고압력 정지시험                             │                                │

│                                                                │? 수동 정지 및 복귀                                    │                                │

│                                                                │? 가스누설 감지 정지시험                               │                                │

│                                                                │? 배열회수장치(HRU) 인터록                             │                                │

│                                                                │시험                                                    │                                │

│                                                                │? 연료가스의 치환설비                                  │                                │

│                                                                │                                                        │                                │

│   (외부개질기형)                                               │? 연료가스 고압력/고온도                               │                                │

│                                                                │정지시험                                                │                                │

│                                                                │? 개질기 점화불량 정지시험                             │                                │

│                                                                │? 개질기 증기 고압력/고온                              │                                │

│                                                                │도 정지시험                                             │                                │

│                                                                │? 개질기 노 내압 불평형                                │                                │

│                                                                │   정지시험                                             │                                │

│                                                                │? 공기-연료가스 비율 불평                              │                                │

│                                                                │형 정지시험                                             │                                │

│                                                                │? 증기-탄소 비율 불평형                                │                                │

│                                                                │   정지시험                                             │                                │

│                                                                │?  셀 간 온도차 상승 정지시                            │                                │

│                                                                │험                                                      │                                │

│                                                                │? 연료가스 고압력/고온도                               │                                │

│                                                                │   정지시험                                             │                                │

│                                                                │? 개질기 점화불량 정지시험                             │                                │

│                                                                │? 개질기 증기 고압력/고온                              │                                │

│                                                                │도 정지시험                                             │                                │

│                                                                │?  개질기 노 내압 불평형                               │                                │

│                                                                │정지시험                                                │                                │

│                                                                │? 공기-연료가스 비율                                   │                                │

│                                                                │   불평형 정지시험                                      │                                │

│                                                                │? 증기-탄소 비율 불평형                                │                                │

│                                                                │   정지시험                                             │                                │

│                                                                │?  셀 간 온도차 상승 정지시험                          │                                │

│                                                                │?  연료전지 모듈 고온도 정                             │                                │

│                                                                │지시험                                                  │                                │

│                                                                │                                                        │                                │

│                                                                │? 수동 정지 및 복귀                                    │                                │

│                                                                │? 개질기 노 점검문 상태확인                            │                                │

│                                                                │? 가스누설 탐지 정지시험                               │                                │

│                                                                │? 배열회수장치(HRU) 인터록                             │                                │

│                                                                │시험                                                    │                                │

│                                                                │? 연료가스의 치환설비                                  │                                │

│                                                                │                                                        │                                │

│   (수소형)                                                     │? 연료가스 고압력/고온도                               │? 트립 인터록 도면             │

│                                                                │정지시험                                                │? 연료계통 도면                │

│                                                                │? 공기송풍장치 고장 정지시험                           │? 제어계통 도면                │

│                                                                │? 셀 간 온도차 상승 정지시험                           │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                                │? 스택 간 전압 차 불평형                               │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                                │정지시험                                                │? 수소가스 성분분석  성적      │

│                                                                │? 연료전지 모듈 고온도 정                              │서                              │

│                                                                │지시험                                                  │                                │

│                                                                │? 반응열 냉각수 고압력/고                              │                                │

│                                                                │온도 정지시험                                           │                                │

│                                                                │? 수동 정지 및 복귀                                    │                                │

│                                                                │? 가스누설감지 정지시험                                │                                │

│                                                                │? 배열회수장치(HRU)                                    │                                │

│                                                                │   인터록 시험                                          │                                │

│                                                                │? 방폭구역 수소가스 누설감                             │                                │

│                                                                │지 정지시험                                             │                                │

│                                                                │? 방폭구역 송풍기 이상감지                             │                                │

│                                                                │정지시험                                                │                                │

│                                                                │? 수소 압력용기 및 배관 고                             │                                │

│                                                                │압력 방지안전장치 시험                                  │                                │

│                                                                │? 수소가스 순도 측정                                   │                                │

│                                                                │? 배관용 밸브 KS인증                                   │                                │

│                                                                │? 연료가스의 치환 설비                                 │                                │

│                                                                │                                                        │                                │

│7. 전력변환장치                                                 │                                                        │                                │

│? 일반규격                                                     │? 규격                                                 │? 공사계획인가(신고)서         │

│? 본체                                                         │? 외관검사                                             │? 단선결선도                   │

│                                                                │? 접지 시공상태                                        │? 시퀀스 도면                  │

│                                                                │? 절연저항                                             │? 제품 시험성적서              │

│                                                                │? 절연내력                                             │? 보호장치 및 계전기시험       │

│                                                                │? 제어회로 및 경보장치                                 │성적서                          │

│? 보호장치                                                     │? 역방향운전 제어시험                                  │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                                │? 단독 운전 방지시험                                   │? 절연내력시험 성적서          │

│                                                                │? 외관검사                                             │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                                │? 절연저항                                             │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                                │? 보호장치시험                                         │? 접지저항시험 성적서          │

│                                                                │                                                        │? 접지계산서 및 설계도         │

│                                                                │                                                        │                                │

│8. 변압기                                                       │? 기력발전소 변압기                                    │? 기력발전소 변압기            │

│                                                                │   검사항목에 준함                                      │   준비자료에 준함              │

│                                                                │                                                        │                                │

│9. 차단기                                                       │? 기력발전소 차단기                                    │? 기력발전소 차단기            │

│                                                                │   검사항목에 준함                                      │   준비자료에 준함              │

│                                                                │                                                        │                                │

│10. 전선로(모선)                                                │? 기력발전소 전선로(모선)                              │? 기력발전소 전선로(모         │

│                                                                │검사항목에 준함                                         │선) 준비자료에 준함             │

│                                                                │                                                        │                                │

│11. 접지설비                                                    │? 기력발전소 접지설비 검사                             │? 기력발전소 접지설비 준       │

│                                                                │항목에 준함                                             │비자료에 준함                   │

│                                                                │                                                        │                                │

│12. 종합연동시험                                                │                                                        │? 종합 인터록 도면             │

│                                                                │                                                        │                                │

│13.부하운전시험                                                 │? 정격출력으로 부하운전                                │? 출력 기록지                  │

│                                                                │(2h) 시험 검사                                          │                                │

│                                                                │? 부하운전시험의견                                     │                                │

   비고 : 세부 검사내용 중 호기당 100kW이하는 검사기준을 따른다.                                                                                                

   Ⅰ- 8 바이오에너지설비                                                                                                                                       

    □ 전체의 공사가 완료된 때                                                                                                                                  

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │

│1. 가스화설비 일반규격                                        │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 가스화설비 규격서            │

│2. 안전장치 설치 및                                           │? 퍼지 인터록 시험                                       │? 가스화설비의 구조도          │

│  동작시험                                                    │? 가스화기 고저압력 정지시험                             │? 안전장치 트립 인터록         │

│                                                              │? 가스화기 고저온도 정지시험                             │도면                            │

│                                                              │? 수동 정지 및 복귀                                      │? 안전밸브시험 성적서          │

│                                                              │? 가스누설 탐지기 동작상태                               │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │확인                                                      │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │? 보조기기 인터록 시험                                   │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│3. 가스정제설비                                               │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│  일반규격                                                    │                                                          │? 가스정제설비 규격서          │

│                                                              │                                                          │? 가스정제설비의 구조도        │

│4. 안전장치 설치 및                                           │? 액티브 필터 차압 상승                                  │? 안전장치 트립 인터록         │

│  동작시험                                                    │   정지시험                                               │도면                            │

│                                                              │? 패시브 필터 차압 상승                                  │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │   정지시험                                               │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │? 안전 필터 차압 상승                                    │                                │

│                                                              │   정지시험                                               │                                │

│                                                              │?  가스 냉각기 출구 고온도                               │                                │

│                                                              │정지시험                                                  │                                │

│                                                              │? 불꽃상태 확인                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│5. 내연력 설비표                                              │? 내연력설비표 작성                                      │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 내연설비 개요                │

│                                                              │                                                          │                                │

│6. 내연기관 안전장치                                          │? 연료유 저압력 정지시험                                 │? 내연기관 트립 인터록         │

│   시험                                                       │? 연료유 필터차압 상승 정                                │도면                            │

│                                                              │지시험                                                    │? 윤활유장치도면               │

│                                                              │? 베어링 윤활유 저압력 정                                │? 조속기 계통도면              │

│                                                              │지시험                                                    │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                              │? 베어링 윤활유 고온도 정                                │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │지시험                                                    │                                │

│                                                              │? 수동정지 및 복귀                                       │                                │

│                                                              │? 냉각수 고온도 정지시험                                 │                                │

│                                                              │? 비상조속기시험(기계식,                                 │                                │

│                                                              │전기식 과속도정지)                                        │                                │

│                                                              │? 조속기 작동범위시험(고속                               │                                │

│                                                              │도한, 저속도한)                                           │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│7. 엔진 릴리이프밸브                                          │? 실린더 릴리이프밸브 동작                               │? 실린더 및 크랭크실 릴        │

│   작동시험                                                   │상태확인                                                  │리이프 밸브시험 성적            │

│                                                              │? 크랭크실 릴리이프밸브 동                               │서                              │

│                                                              │작상태확인                                                │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│8. 발전기                                                     │? 내연력설비 발전기 검사항                               │? 내연력설비 발전기 준비       │

│                                                              │목에 준함                                                 │자료 준함                       │

│                                                              │                                                          │                                │

│9. 변압기                                                     │? 기력발전소 변압기 검사                                 │? 기력발전소 변압기 준비       │

│                                                              │항목에 준함                                               │자료에 준함                     │

│                                                              │                                                          │                                │

│10. 차단기                                                    │? 기력발전소 차단기 검사항                               │? 기력발전소 차단기 준비       │

│                                                              │목에 준함                                                 │자료에 준함                     │

│                                                              │                                                          │                                │

│11. 전선로(모선)                                              │? 기력발전소 전선로(모선)                                │? 기력발전소 전선로(모         │

│                                                              │  검사항목에 준함                                         │선) 준비자료에 준함             │

│                                                              │                                                          │                                │

│12. 접지설비                                                  │? 기력발전소 접지설비 검사                               │? 기력발전소 접지설비준        │

│                                                              │항목에 준함                                               │비자료에 준함                   │

│                                                              │                                                          │                                │

│13. 설비 정착부                                               │? 정착부 육안검사                                        │?정착부 목록                   │

│                                                              │? 정착부 설치상태                                        │?정착부 내진 설계강도          │

│                                                              │? 정착부 재질 및 내진설계                                │계산서                          │

│                                                              │강도                                                      │?정착부 자재 성적서            │

│                                                              │? 앵커볼트 토크값                                        │?정착부 시공도면 및 절차서     │

│                                                              │                                                          │?용접부 비파괴검사 성적서      │

│                                                              │                                                          │                                │

│14. 조속장치시험                                              │? 정격출력에서의 부하 차단                               │? 조속기 특성시험 성적서       │

│                                                              │시험                                                      │? 출력 기록지                  │

│                                                              │                                                          │                                │

│15. 종합연동시험                                              │                                                          │? 종합 인터록 도면             │

│                                                              │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│16. 부하운전시험                                              │? 정격출력으로 부하운전                                  │? 출력기록지                   │

│                                                              │(2h)시험 검사                                             │                                │

│                                                              │? 부하운전시험의견                                       │                                │

   Ⅰ- 9 전기저장장치                                                                                                                                           

    □ 계통연계설비 공사가 완료된 때                                                                                                                            

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │

│1.전기저장장치                                                │? 인가(신고)서류 및 규격확                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│ ? 전기설비계통                                              │인                                                        │? 감리보고서                   │

│    일반규격                                                  │                                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│2. 변압기                                                     │? 기력발전소 변압기 검사항                               │? 기력발전소 변압기 준비       │

│                                                              │목에 준함                                                 │자료에  준함                    │

│                                                              │                                                          │                                │

│3. 차단기                                                     │? 기력발전소 차단기 검사항                               │? 기력발전소 차단기 준비       │

│                                                              │목에 준함                                                 │자료에 준함                     │

│                                                              │                                                          │                                │

│4. 전선로(모선)                                               │?기력발전소 전선로(모선)검                               │? 기력발전소 전선로(모선)      │

│                                                              │사항목에 준함                                             │준비자료에 준함                 │

│                                                              │                                                          │                                │

│5. 부대설비                                                   │? 설치환경                                               │? 주요설비 배치도              │

│                                                              │  - 설치장소                                              │? 건축재료 성적서              │

│                                                              │  - 이격거리                                              │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│                                                              │? 운영환경                                               │? 공조시설 배치도              │

│                                                              │ - 공조시설 확인                                          │? 온?습도 등 기록지           │

│                                                              │ - 온?습도 등 확인                                       │                                │

│                                                              │ - 환기설비 확인                                          │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│6. 접지설비                                                   │? 기력발전소 접지설비 검사                               │? 기력발전소 접지설비 준       │

│                                                              │항목에 준함                                               │비자료에 준함                   │

    □ 전체 공사가 완료된 때                                                                                                                                    

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │

│1. 전기저장장치                                               │                                                          │                                │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                              │                                                          │? 감리보고서                   │

│                                                              │                                                          │                                │

│2. 이차전지                                                   │                                                          │? 이차전지 규격서              │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 단선결선도                   │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 본체                                                       │? 외관검사                                               │? 이차전지 배치도              │

│                                                              │? 접지 시공상태                                          │? 제품시험 성적서              │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 특성시험 성적서              │

│                                                              │? 특성시험                                               │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                              │ - 충전 및 방전 전압                                      │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │ - 충전 및 방전 전류                                      │? 접지저항시험 성적서          │

│                                                              │ - 과충전시험                                             │?접지계산서 및 설계도          │

│                                                              │ - 과방전시험                                             │                                │

│                                                              │ - 온도특성시험                                           │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│                                                              │? BMS 기능시험(특성시험 이외                             │? BMS 기능시험 성적서          │

│                                                              │의 시험)                                                  │                                │

│                                                              │ - 계측기능시험                                           │                                │

│                                                              │ - 보호기능시험                                           │                                │

│                                                              │ - 제어기능시험                                           │                                │

│                                                              │ - 비상정지기능시험                                       │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│3. 전력변환장치                                               │                                                          │? 전력변환장치 규격서          │

│? 일반규격                                                   │? 규격확인                                               │? 단선결선도                   │

│                                                              │                                                          │                                │

│? 본체                                                       │? 외관검사                                               │? 시퀀스 도면                  │

│                                                              │? 접지 시공상태                                          │? 제품시험 성적서              │

│                                                              │? 절연저항                                               │? 특성시험 성적서              │

│                                                              │? 절연내력                                               │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                              │? 특성시험                                               │? 절연내력시험 성적서          │

│                                                              │ - 충전 및 방전 전압                                      │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                              │ - 충전 및 방전 전류                                      │? 접지저항시험 성적서          │

│                                                              │ - 주파수 변동시험                                        │? 접지계산서 및 설계도         │

│                                                              │ - 과도응답 특성시험                                      │                                │

│                                                              │ - 전압 및 주파수 추종시험                                │                                │

│                                                              │ - 온도특성시험                                           │                                │

│                                                              │? Loop시험                                               │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│                                                              │? PCS 기능시험(특성시험 이외                             │? PCS 기능시험성적서           │

│                                                              │의 시험)                                                  │                                │

│                                                              │ - 계측기능시험                                           │                                │

│                                                              │ - 보호기능시험                                           │                                │

│                                                              │ - 제어기능시험                                           │                                │

│                                                              │? 단독운전 방지시험                                      │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│                                                              │? EMS 기능시험(BMS 기능시험                              │? EMS 기능시험 성적서          │

│                                                              │이외의 시험)                                              │                                │

│                                                              │ - 충전율 제한시험                                        │                                │

│                                                              │ - 추가충전 방지시험                                      │                                │

│                                                              │ - 계측기능시험                                           │                                │

│                                                              │ - 보호기능시험                                           │                                │

│                                                              │ - 제어기능시험                                           │                                │

│                                                              │ - 비상정지기능시험                                       │                                │

│                                                              │? 운영정보 보관상태 확인                                 │                                │

│                                                              │                                                          │                                │

│4. 종합연동시험                                               │? 종합연동상태 확인                                      │? 종합인터록 도면              │

│                                                              │                                                          │                                │

│5. 부하운전시험                                               │?정격출력으로 충전 및 방전                               │? 출력기록지                   │

│                                                              │시험(각 15분)                                             │                                │

│                                                              │? 부하운전시험 의견                                      │                                │

   Ⅰ- 10 용접부검사                                                                                                                                            

    □ 공통사항                                                                                                                                                 

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                      │세부 검사내용                                             │수검자 준비자료                 │

│                                                              │                                                          │                                │

│1. 일반사항                                                   │? 규격                                                   │? 계통도 및 제작도             │

│                                                              │? 용접시공법                                             │? 자재성적서 (Mill Sheet)      │

│                                                              │? 자재                                                   │? 용접절차시방서(WPS) 및       │

│                                                              │ - 화학성분                                               │용접절차인정기록서              │

│                                                              │ - 기계적성질                                             │(PQR)                           │

│                                                              │ - 모재 사양                                              │? 용접사 검정시험 기록서       │

│                                                              │? 용접부 육안                                            │? 모재 및 용접부 강도 계       │

│                                                              │ - 용접부 어긋남                                          │산서                            │

│                                                              │ - 용접 덧살                                              │? 압력용기 및 배관계통         │

│                                                              │ - 용접부 표면상태                                        │목록                            │

│                                                              │ - 용접부 결함유무                                        │? 용접부 육안검사 보고서       │

│                                                              │? 용접절차시방서                                         │? 관련 시방서                  │

│                                                              │? 용접절차인정기록서                                     │? 모재 및 용접부 설계강        │

│                                                              │? 용접사 자격 및 검정기록                                │도 계산서                       │

│                                                              │? 모재 및 용접부 강도                                    │? 피복강관 재료성적서          │

│                                                              │? 지하매설배관 피복상태                                  │? 매설배관 깊이측정 및         │

│                                                              │? 지하매설배관 매설깊이 및                               │   이격거리 측정기록서          │

│                                                              │이격거리                                                  │? 감리보고서                   │

│                                                              │                                                          │                                │

│2. 용접후열처리                                               │? 열처리방법                                             │? 열처리부위 표시 도면         │

│                                                              │? 예열 및 층간온도                                       │? 용접후열처리 절차서          │

│                                                              │? 가열율 및 냉각율                                       │? 열전대 및 기록계 교정        │

│                                                              │? 유지온도                                               │시험성적서                      │

│                                                              │? 유지시간                                               │? 용접후열처리 성적서          │

  비고 : 발전소 경계범위란 발전소 울타리ㆍ담 등의 시설 이내를 말한다.                                                                                           

    □ 비파괴검사를 할 수 있는 상태가 된 때                                                                                                                     

┌────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────┐

│검사항목                                                │세부 검사내용                                           │수검자 준비자료                         │

├────────────────────────────┼────────────────────────────┤                                        │

│1. 비파괴시험                                           │                                                        │                                        │

│? 방사선투과검사(RT)                                   │? 시험방법                                             │? 비파괴시험부위 표시도면              │

│                                                        │? 투과사진 구비조건                                    │? 비파괴검사원 자격                    │

│                                                        │? 방사선 투과사진 판독                                 │? 비파괴검사 절차서                    │

│                                                        │                                                        │? 방사선투과 사진                      │

│? 초음파탐상검사(UT)                                   │? 시험방법                                             │? 시험기기 교정시험 성적               │

│                                                        │? 탐상 및 평가                                         │서                                      │

│                                                        │                                                        │? 비파괴검사 보고서                    │

│                                                        │                                                        │                                        │

│? 자분탐상검사(MT)                                     │? 시험방법                                             │                                        │

│                                                        │? 탐상 및 평가                                         │                                        │

│                                                        │                                                        │                                        │

│? 침투탐상검사(PT)                                     │? 시험방법                                             │                                        │

│                                                        │? 탐상 및 평가                                         │                                        │

    □ 기계검사를 할 수 있는 상태가 된 때                                                                                                                       

┌────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────┐

│검사항목                                                │세부 검사내용                                           │수검자 준비자료                         │

├────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┤

│1. 시험판 각인                                          │? 시험판의 형상 및 치수                                │? 기계시험부위 표시 도면               │

│                                                        │                                                        │? 기계시험 절차서                      │

│2. 이음부 및 용착금속                                   │? 시험편 형상, 치수 및 수량                            │? 시험기기 교정시험성적서              │

│  인장시험                                              │? 인장강도                                             │? 기계시험 결과 보고서                 │

│                                                        │? 연신율                                               │                                        │

│                                                        │                                                        │                                        │

│3. 굽힘시험                                             │? 시험편 형상, 치수 및 수량                            │                                        │

│ (측면, 표면, 루트)                                     │? 굽힘각도                                             │                                        │

│                                                        │? 표면상태(균열, 불연속부)                             │                                        │

│                                                        │                                                        │                                        │

│4. 충격시험                                             │? 시험편 형상, 치수 및 수량                            │                                        │

│ (용접금속부 및                                         │? 흡수에너지                                           │                                        │

│  열영향부)                                             │                                                        │                                        │

    □ 내압검사를 할 수 있는 상태가 된 때                                                                                                                       

┌────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────┐

│검사항목                                                │세부 검사내용                                           │수검자 준비자료                         │

├────────────────────────────┼────────────────────────────┤                                        │

│1. 내압시험(수압, 기압)                                 │? 압력계 수량, 용량 및 위치                            │? 내압시험부위 표시 도면               │

│                                                        │? 시험매체                                             │? 내압시험 절차서                      │

│                                                        │? 시험압력                                             │? 내압시험 보고서                      │

│                                                        │? 유지시간                                             │? 압력계 교정시험 성적서               │

│                                                        │? 누설 및 변형                                         │                                        │

│                                                        │                                                        │                                        │

│2. 압력용기 및 배관                                     │? 정착부 육안검사                                      │? 정착부 목록                          │

│   설비 정착부                                          │? 정착부 설치상태                                      │? 정착부 내진 설계강도                 │

│                                                        │? 정착부 재질 및 내진설계                              │  계산서                                │

│                                                        │  강도                                                  │? 정착부 자재 성적서                   │

│                                                        │? 앵커볼트 토크값                                      │? 정착부 시공도면 및 절차서            │

│                                                        │                                                        │? 용접부 비파괴검사 성적서             │

   Ⅰ- 11 변전설비                                                                                                                                              

┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────┐

│검사항목                                                  │세부 검사내용                                                 │수검자 준비자료                 │

│                                                          │                                                              │                                │

│1. 변압기                                                 │                                                              │                                │

│? 일반규격                                               │? 인가(신고)서류 및 규격확인                                 │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                          │                                                              │? 관련설비 단선결선도          │

│? 본체                                                   │? 외관검사                                                   │? 변압기 및 부대설비 규        │

│                                                          │? 접지시공상태                                               │격서                            │

│                                                          │? 절연저항                                                   │? 시퀀스 도면                  │

│                                                          │? 절연내력                                                   │? 특성시험 성적서              │

│                                                          │? 특성시험                                                   │? 절연유 유출방지 시설도       │

│                                                          │? 절연유 내압시험                                            │서                              │

│                                                          │? 탭절환장치시험                                             │? 보호장치 및 계전기시험       │

│                                                          │? 상회전 및 Loop시험                                         │성적서                          │

│                                                          │? 충전 및 부하시험                                           │? 상회전 및 Loop시험 성        │

│                                                          │                                                              │적서                            │

│? 보호장치                                               │? 외관검사                                                   │? 절연내력시험 성적서          │

│                                                          │? 절연저항                                                   │? 절연유 내압시험 성적서       │

│                                                          │? 보호장치 및 계전기시험                                     │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                          │                                                              │? 계기교정시험 성적서          │

│? 제어 및경보장치                                        │? 외관검사                                                   │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                          │? 절연저항                                                   │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                          │? 제어, 계측 및 경보장치                                     │? 접지저항시험 성적서          │

│                                                          │                                                              │? 접지계산서 및 설계도         │

│? 부대설비                                               │? 절연유 유출방지시설                                        │                                │

│                                                          │? 피뢰장치                                                   │                                │

│                                                          │? 계기용 변성기                                              │                                │

│                                                          │? 중성점 접지장치                                            │                                │

│                                                          │? 냉각장치                                                   │                                │

│                                                          │? 접지시공상태                                               │                                │

│                                                          │? 위험 및 상표시                                             │                                │

│                                                          │? 울타리, 담 등의 시설                                       │                                │

│                                                          │                                                              │                                │

│2. 차단기                                                 │                                                              │                                │

│                                                          │                                                              │                                │

│? 일반규격                                               │? 인가(신고)서류 및 규격확                                   │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                          │인                                                            │? 차단기 및 부대설비 규        │

│? 본체                                                   │                                                              │격서                            │

│                                                          │? 외관검사                                                   │? 단선결선도                   │

│                                                          │                                                              │? 시퀀스 도면                  │

│                                                          │                                                              │                                │

│                                                          │? 접지시공상태                                               │? 특성시험 성적서              │

│                                                          │? 절연저항                                                   │? 보호장치 및 계전기시험       │

│                                                          │? 절연내력                                                   │성적서                          │

│                                                          │? 특성시험                                                   │? 상회전 및 Loop시험 성        │

│                                                          │? 절연유 내압시험(OCB)                                       │적서                            │

│                                                          │? 상회전 및 Loop시험                                         │? 절연내력시험 성적서          │

│                                                          │? 충전 및 부하시험                                           │? 절연유 내압시험 성적서       │

│                                                          │                                                              │? 절연저항시험 성적서          │

│? 보호장치                                               │? 외관검사                                                   │? 계기교정시험 성적서          │

│                                                          │? 절연저항                                                   │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                          │? 보호장치 및 계전기시험                                     │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                          │                                                              │? 접지저항시험 성적서          │

│?  제어 및 경보장치                                      │? 외관검사                                                   │? 접지계산서 및 설계도         │

│                                                          │? 절연저항                                                   │                                │

│                                                          │? 개폐기 인터록                                              │                                │

│                                                          │? 개폐표시                                                   │                                │

│                                                          │? 압축장치                                                   │                                │

│                                                          │? 가스절연장치                                               │                                │

│                                                          │? 제어, 계측 및 경보장치                                     │                                │

│                                                          │                                                              │                                │

│? 부대설비                                               │? 외함 접지시설                                              │                                │

│                                                          │? 위험 및 상표시                                             │                                │

│                                                          │? 계기용 변성기                                              │                                │

│                                                          │? 단로기 및 접지단로기                                       │                                │

│                                                          │? HSGS(High Speed                                            │                                │

│                                                          │   Grounding Switch)                                          │                                │

│                                                          │  (765kV 설비에 한함)                                         │                                │

│                                                          │                                                              │                                │

│3. 모선                                                   │                                                              │                                │

│                                                          │                                                              │                                │

│? 일반규격                                               │? 인가(신고)서류 및 규격확인                                 │? 공사계획인가(신고)서         │

│? 모선                                                   │? 외관검사                                                   │? 전선로, 부대설비규격서       │

│                                                          │? 접지시공상태                                               │? 단선결선도                   │

│                                                          │? 절연저항                                                   │? 보호계전기 결선도            │

│                                                          │? 절연내력                                                   │? 시퀀스 도면                  │

│                                                          │? 충전 및 부하시험                                           │? 보호장치및계전기시험성적서   │

│                                                          │                                                              │? 상회전 및 Loop시험 성        │

│? 보호 및계측장치                                        │? 외관검사                                                   │적서                            │

│                                                          │? 절연저항                                                   │? 절연내력시험 성적서          │

│                                                          │? 보호장치 및 계전기시험                                     │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                          │? 제어, 계측 및 경보장치                                     │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                          │                                                              │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                          │                                                              │                                │

│? 부대설비                                               │? 피뢰장치                                                   │                                │

│                                                          │? 계기용 변성기                                              │                                │

│                                                          │? 위험 및 상표시                                             │                                │

│                                                          │? 울타리, 담 등의 시설상태                                   │                                │

│                                                          │? 모의모선 표시상태                                          │                                │

│                                                          │                                                              │                                │

│4. 접지설비                                               │                                                              │                                │

│? 일반규격                                               │? 규격확인                                                   │? 설계 내역 및 시공도면        │

│                                                          │                                                              │? 접지저항시험 성적서          │

│? 접지                                                   │? 접지 외관검사                                              │? 접지계산서 및 설계도         │

│                                                          │? 접지저항 측정                                              │? 감리보고서                   │

│                                                          │                                                              │                                │

│5. 조상설비                                               │                                                              │                                │

│? 일반규격                                               │? 인가(신고)서류 및 규격확인                                 │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                          │                                                              │? 단선결선도                   │

│? 본체                                                   │? 외관검사                                                   │? 설비규격서                   │

│                                                          │? 접지시공상태                                               │? 시퀀스 도면                  │

│                                                          │? 절연저항                                                   │? 절연유 유출방지 시설도       │

│                                                          │? 절연내력                                                   │서                              │

│                                                          │? 특성시험                                                   │? 특성시험 성적서              │

│                                                          │? 절연유 내압시험                                            │? 보호장치 및 계전기시험성적서 │

│                                                          │? 상회전 및 Loop시험                                         │? 상회전 및 Loop시험 성        │

│                                                          │? 충전 및 부하시험                                           │적서                            │

│                                                          │                                                              │? 절연내력시험 성적서          │

│? 보호장치                                               │? 외관검사                                                   │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                          │? 절연저항                                                   │? 계기시험성적서               │

│                                                          │? 보호장치 및 계전기시험                                     │? 경보회로시험성적서           │

│                                                          │                                                              │? 부대설비시험 성적서          │

│? 제어 및 경보장치                                       │? 외관검사                                                   │? 접지저항측정성적서           │

│                                                          │? 절연저항                                                   │? 접지설계내역, 시공도면       │

│                                                          │? 제어, 계측 및 경보장치                                     │                                │

│                                                          │                                                              │                                │

│? 부대설비                                               │? 절연유 유출방지 시설                                       │                                │

│                                                          │? 피뢰장치                                                   │                                │

│                                                          │? 계기용 변성기                                              │                                │

│                                                          │? 접지시공상태                                               │                                │

│                                                          │? 위험 및 상표시                                             │                                │

│                                                          │? 울타리, 담 등의 시설상태                                   │                                │

│                                                          │? 냉각장치                                                   │                                │

│                                                          │                                                              │                                │

│6. 전기저장장치                                           │                                                              │                                │

│? 일반규격                                               │? 인가(신고)서류 및 규격확인                                 │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                          │                                                              │                                │

│? 이차전지                                               │? Ⅰ-9 전기저장장치 이차전                                   │? Ⅰ-9 전기저장장치 이차       │

│                                                          │지 검사항목에 준함                                            │전지 준비자료에 준함            │

│                                                          │                                                              │                                │

│? 전력변환장치                                           │? Ⅰ-9 전기저장장치 전력변                                   │? Ⅰ-9 전기저장장치 전력       │

│                                                          │환장치 검사항목에 준함                                        │변환장치준비자료에 준           │

│                                                          │                                                              │함                              │

│                                                          │                                                              │                                │

│? 변압기                                                 │? Ⅰ-9 전기저장장치 변압기                                   │? Ⅰ-9 전기저장장치 변압       │

│                                                          │검사항목에 준함                                               │기 준비자료에 준함              │

│                                                          │                                                              │                                │

│? 차단기                                                 │? Ⅰ-9 전기저장장치 차단기                                   │? Ⅰ-9 전기저장장치 차단       │

│                                                          │검사항목에 준함                                               │기 준비자료에 준함              │

│                                                          │                                                              │                                │

│? 전선로(모선)                                           │? Ⅰ-9 전기저장장치 전선로                                   │? Ⅰ-9 전기저장장치 전선       │

│                                                          │(모선) 검사항목에 준함                                        │로(모선) 준비자료에             │

│                                                          │                                                              │준함                            │

│                                                          │                                                              │                                │

│? 부대설비                                               │? Ⅰ-9 전기저장장치 부대설                                   │? Ⅰ-9 전기저장장치 부대       │

│                                                          │비 검사항목에 준함                                            │설비 준비자료에 준함            │

│                                                          │                                                              │                                │

│? 접지설비                                               │? Ⅰ-9 전기저장장치 접지설                                   │? Ⅰ-9 전기저장장치 접지       │

│                                                          │비 검사항목에 준함                                            │설비 준비자료에 준함            │

│                                                          │                                                              │                                │

│? 종합연동시험                                           │? Ⅰ- 9 전기저장장치 종합                                    │? Ⅰ- 9 전기저장장치 종        │

│                                                          │    연동시험 검사항목에 준함                                  │합 연동시험 준비자료            │

│                                                          │                                                              │에 준함                         │

│                                                          │                                                              │                                │

│? 부하운전시험                                           │? Ⅰ- 9 전기저장장치 부하                                    │? Ⅰ- 9 전기저장장치 부        │

│                                                          │    운전시험 검사항목에 준함                                  │하 운전시험 준비자료            │

│                                                          │                                                              │에 준함                         │

│                                                          │                                                              │                                │

│7. 집중감시장치                                           │                                                              │                                │

│  (765㎸ 설비에 한함                                      │                                                              │                                │

│? 일반규격                                               │? 인가(신고)서류 및 규격확인                                 │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                          │                                                              │? 설비규격서                   │

│                                                          │? 외관검사                                                   │? Block Diagram 도면           │

│? 감시장치                                               │? 접지시공상태                                               │? 공장시험 성적서              │

│                                                          │? 절연저항                                                   │? 접지설계내역, 시공도면       │

│                                                          │? 절연내력시험                                               │                                │

│                                                          │? 내환경시험                                                 │                                │

│                                                          │? 시스템관리 및 고장진단                                     │                                │

│                                                          │? 데이터 취득 및 저장                                        │                                │

│                                                          │? 데이터 통신 및 자료연계                                    │                                │

│                                                          │? 보고서 생성기능                                            │                                │

│                                                          │? 동기투입반 기능                                            │                                │

│                                                          │? 전원공급장치 검사                                          │                                │

│                                                          │? 표준시간 동기                                              │                                │

│                                                          │? 전력계통반 및 모의제어반                                   │                                │

│                                                          │? Surge 내력                                                 │                                │

   Ⅰ- 12 송전설비                                                                                                                                              

    □ 가공송전선로                                                                                                                                             

│검사항목                                                    │세부 검사내용                                               │수검자 준비자료                 │

├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┤

│1. 지지물                                                   │                                                            │                                │

│                                                            │                                                            │                                │

│? 일반규격                                                 │? 인가(신고)서류 및 규격확인                               │? 공사계획 인가(신고)서        │

│                                                            │                                                            │?  송전선로 및 부대설비        │

│? 지지물                                                   │? 외관검사                                                 │규격서                          │

│                                                            │? 조립상태 및 시공상태(철탑                                │? 기초도면 설계서 및 시        │

│                                                            │승강기 포함)                                                │방서                            │

│                                                            │? 경간확인                                                 │? 송전선로 계통도              │

│                                                            │? 기초지반 및 콘크리트                                     │? 송전선로 경과지도            │

│                                                            │? 접지시공 상태                                            │? 지지물 설계서                │

│                                                            │                                                            │? (준공)기별 재료대장          │

│2. 전선 및 가공지선                                         │                                                            │? 유도장해 검토서              │

│                                                            │                                                            │? 이도 및 지상고 측정 결       │

│? 일반규격                                                 │? 인가(신고)서류 및 규격확인                               │과서                            │

│                                                            │                                                            │? 압축접속 기록서              │

│?  전력선 및 가공지선                                      │? 외관검사                                                 │? 절연간격측정 기록서          │

│                                                            │? 전선의 지상고와 이도                                     │? 상회전 및 Loop시험 성        │

│                                                            │? 건조물 또는 수목과 이격거                                │적서                            │

│                                                            │리                                                          │? 정상접지저항시험 성적서      │

│                                                            │? 타전선로와의 접근 및 교차                                │? 과도접지저항시험 성적서      │

│                                                            │? Spacer 또는 Spacer Damper                                │? 콘크리트재료시험 성적서      │

│                                                            │취부상태                                                    │? 현장 콘크리트품질시험        │

│                                                            │? Sleeve 시공상태                                          │성적서                          │

│                                                            │? 연가시공                                                 │? 감리보고서                   │

│                                                            │? 전선의 접속상태                                          │                                │

│                                                            │? 지지물과 절연간격                                        │                                │

│                                                            │? 보안공사 시설                                            │                                │

│                                                            │? 절연저항                                                 │                                │

│                                                            │? 절연내역                                                 │                                │

│                                                            │? 상회전 및 Loop시험                                       │                                │

│                                                            │? 유도장해 방지대책                                        │                                │

│                                                            │? 충전 및 부하시험                                         │                                │

│                                                            │                                                            │                                │

│3. 애자련                                                   │? 규격확인                                                 │                                │

│                                                            │? 애자장치 설치상태                                        │                                │

│                                                            │                                                            │                                │

│4. 전력보안 통신설비                                        │? 인가(신고)서류 및 규격확인                               │                                │

│                                                            │? 외관검사                                                 │                                │

│                                                            │? 접지 시공상태                                            │                                │

│                                                            │? 절연내력                                                 │                                │

│                                                            │? 충전 및 부하시험                                         │                                │

│                                                            │                                                            │                                │

│5. 차단기                                                   │                                                            │                                │

│                                                            │                                                            │                                │

│? 일반규격                                                 │? 인가(신고)서류 및 규격확인                               │? 공사계획인가(신고)서         │

│                                                            │                                                            │? 차단기 및 부대설비 규        │

│? 본체                                                     │? 외관검사                                                 │격서                            │

│                                                            │? 접지 시공상태                                            │? 단선결선도                   │

│                                                            │? 절연저항                                                 │? 시퀀스 도면                  │

│                                                            │? 절연내력                                                 │? 특성시험 성적서              │

│                                                            │? 특성시험                                                 │? 보호장치및 계전기시험        │

│                                                            │? 절연유 내압시험(OCB)                                     │성적서                          │

│                                                            │? 상회전 및 Loop시험                                       │? 상회전 및 Loop시험 성        │

│                                                            │? 충전 및 부하시험                                         │적서                            │

│                                                            │                                                            │? 절연내력시험 성적서          │

│? 보호장치                                                 │? 외관검사                                                 │? 절연유 내압시험 성적서       │

│                                                            │? 절연저항                                                 │? 절연저항시험 성적서          │

│                                                            │? 보호장치 및 계전기시험                                   │? 계기시험 성적서              │

│                                                            │? 전력계통보호용 신호송수                                  │? 경보회로시험 성적서          │

│                                                            │신시험                                                      │? 부대설비시험 성적서          │

│                                                            │                                                            │? 접지저항시험 성적서          │

│?  제어 및 경보장치                                        │? 외관검사                                                 │? 접지계산서 및 설계도         │

│                                                            │? 절연저항                                                 │                                │

│                                                            │? 개폐기 인터록                                            │                                │

│                                                            │? 개폐표시                                                 │                                │

│                                                            │? 압축장치                                                 │                                │

│                                                            │? 가스절연장치                                             │                                │

│                                                            │? 제어, 계측 및 경보장치                                   │                                │

│                                                            │                                                            │                                │

│? 부대설비                                                 │? 외함 접지시설                                            │                                │

│                                                            │? 위험 및 상표시                                           │                                │

│                                                            │? 계기용 변성기                                            │                                │

│                                                            │? 단로기 및 접지단로기                                     │                                │

│                                                            │? 고속접지개폐기(HSGS)                                     │                                │

└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┘

    □ 지중전선로                                                                                                                                               

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────┐

│검사항목                                                    │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                       │

│                                                            │                                                      │                                      │

│1. 토목구조물                                               │                                                      │                                      │

│                                                            │                                                      │                                      │

│? 일반규격                                                 │? 규격확인                                           │? 관련시방서                         │

│                                                            │? 외관검사                                           │? 설계도면                           │

│                                                            │                                                      │? 콘크리트 배합설계 성적서           │

│? 철근 콘크리트                                            │? 콘크리트 배합                                      │? 현장 콘크리트 품질 성적서          │

│                                                            │? 압축강도시험                                       │? 관련시험 성적서                    │

│                                                            │? 슬럼프시험                                         │? 매설깊이 측정기록서                │

│                                                            │? 철근조립 설치상태                                  │? 감리보고서                         │

│                                                            │                                                      │                                      │

│? 방수상태                                                 │? 방수방법                                           │                                      │

│                                                            │? 방수시공 상태                                      │                                      │

│                                                            │? 침투수 처리                                        │                                      │

│                                                            │                                                      │                                      │

│? 다짐시험                                                 │? 다짐 상태                                          │                                      │

│                                                            │                                                      │                                      │

│? 지중전선로 관로식 매                                     │? 매설깊이                                           │                                      │

│설깊이                                                      │                                                      │                                      │

│                                                            │                                                      │                                      │

│2. 전선로                                                   │                                                      │                                      │

│                                                            │                                                      │                                      │

│? 일반규격                                                 │? 인가(신고)서류 및 규격확                           │? 공사계획인가(신고)서               │

│                                                            │인                                                    │? 송전선로 및 부대설비 규            │

│                                                            │                                                      │격서                                  │

│? 전선로                                                   │? 외관검사                                           │? 송전선로 계통도                    │

│                                                            │? 케이블접속 및 포설시공상태                         │? 송전선로 경과지도                  │

│                                                            │? 접지시공상태                                       │? 가압장치시험 기록서                │

│                                                            │? 절연저항                                           │? 상회전 및 Loop시험 성적            │

│                                                            │? 절연내력                                           │서                                    │

│                                                            │? 상회전 및 Loop시험                                 │? 절연내력시험 성적서                │

│                                                            │? 유도장해 방지대책                                  │? 접지저항시험 성적서                │

│                                                            │? 가압장치시험                                       │? 감리보고서                         │

│                                                            │? 충전 및 부하시험                                   │? 물밑전선로 구간별 시공             │

│                                                            │? 물밑전선로 굴착상태 확인                           │측량결과서                            │

│                                                            │? 물밑전선로 매설심도 확인                           │? 물밑전선로 광손실 측정             │

│                                                            │? 물밑전선로 광손실 측정시험                         │결과서                                │

│                                                            │                                                      │? 물밑전선로 매설심도 측             │

│                                                            │                                                      │정성적서                              │

│                                                            │                                                      │                                      │

│3. 차단기                                                   │                                                      │                                      │

│                                                            │                                                      │? 공사계획인가(신고)서               │

│? 일반규격                                                 │? 인가(신고)서류 및 규격확                           │? 차단기 및 부대설비 규격            │

│                                                            │인                                                    │서                                    │

│                                                            │                                                      │? 단선결선도                         │

│                                                            │                                                      │? 시퀀스 도면                        │

│? 본체                                                     │? 외관검사                                           │? 특성시험 성적서                    │

│                                                            │? 접지 시공상태                                      │? 보호장치및 계전기시험              │

│                                                            │? 절연저항                                           │성적서                                │

│                                                            │? 절연내력                                           │? 상회전 및 Loop시험 성적            │

│                                                            │? 특성시험                                           │서                                    │

│                                                            │? 절연유 내압시험(OCB)                               │? 절연내력시험 성적서                │

│                                                            │? 상회전 및 Loop시험                                 │? 절연유 내압시험 성적서             │

│                                                            │? 충전 및 부하시험                                   │? 절연저항시험 성적서                │

│                                                            │                                                      │? 계기교정시험 성적서                │

│? 보호장치                                                 │? 외관검사                                           │? 경보회로시험 성적서                │

│                                                            │? 절연저항                                           │? 부대설비시험 성적서                │

│                                                            │? 보호장치 및 계전기시험                             │? 접지저항시험 성적서                │

│                                                            │? 전력계통보호용 신호송수                            │? 접지계산서 및 설계도               │

│                                                            │신시험                                                │                                      │

│                                                            │                                                      │                                      │

│? 제어 및 경보장치                                         │? 외관검사                                           │                                      │

│                                                            │? 절연저항                                           │                                      │

│                                                            │? 개폐기 인터록                                      │                                      │

│                                                            │? 압축장치                                           │                                      │

│                                                            │? 가스절연장치                                       │                                      │

│                                                            │? 제어, 계측 및 경보장치                             │                                      │

│                                                            │                                                      │                                      │

│? 부대설비                                                 │? 외함 접지시설                                      │                                      │

│                                                            │? 위험 및 상표시                                     │                                      │

│                                                            │? 계기용 변성기                                      │                                      │

│                                                            │? 단로기 및 접지단로기                               │                                      │

│                                                            │? 환기 및 배수설비시설                               │                                      │

│                                                            │? 조명 및 방재설비 시설                              │                                      │

│                                                            │                                                      │                                      │

│4. HVDC 변환설비                                            │                                                      │                                      │

│? 일반규격                                                 │? 인가(신고)서류 및 규격확                           │? 공사계획인가(신고)서               │

│                                                            │인                                                    │? 관련설비 단선결선도                │

│                                                            │                                                      │? 전력변환설비 및 부대설비           │

│? 본체                                                     │? 외관상태                                           │규격서                                │

│                                                            │? 접지시공상태                                       │? 시퀀스 도면                        │

│                                                            │? 절연저항                                           │? 관련시험 성적서                    │

│                                                            │? 절연내력                                           │? 접지계산서 및 설계도               │

│                                                            │? 전력변환설비 기능시험                              │? 감리보고서                         │

│                                                            │? 전력변환설비 보호동작시험                          │                                      │

│                                                            │? 냉각수 누설시험                                    │                                      │

│                                                            │? 상회전 및 Loop시험                                 │                                      │

│                                                            │? 충전 및 부하시험                                   │                                      │

│                                                            │                                                      │                                      │

│? 보호장치                                                 │? 외관상태                                           │                                      │

│                                                            │? 절연저항                                           │                                      │

│                                                            │? 보호반 설치상태                                    │                                      │

│                                                            │? 보호장치시험                                       │                                      │

│                                                            │                                                      │                                      │

│? 제어 및 경보장치                                         │? 외관상태                                           │                                      │

│                                                            │? 절연저항                                           │                                      │

│                                                            │? 제어Line 결선상태                                  │                                      │

│                                                            │? 제어, 계측 및 경보장치                             │                                      │

│                                                            │                                                      │                                      │

│? 부대설비                                                 │? 냉각장치                                           │                                      │

│                                                            │? 피뢰장치                                           │                                      │

│                                                            │? 계기용 변성기                                      │                                      │

│                                                            │? 붓싱(애자)                                         │                                      │

│                                                            │? 광케이블 손실율 측정                               │                                      │

│                                                            │? 접지 시공상태                                      │                                      │

│                                                            │? 위험 및 상표시                                     │                                      │

    □ 개폐소                                                                                                                                                   

┌─────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────┐

│검사항목                                                  │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                         │

├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤

│1. 모선                                                   │                                                      │                                        │

│                                                          │                                                      │                                        │

│? 일반규격                                               │? 인가(신고)서류 및 규격확                           │? 공사계획인가(신고서)                 │

│                                                          │인                                                    │? 전선로 및 부대설비 규격              │

│                                                          │                                                      │서                                      │

│? 모선                                                   │? 외관검사                                           │? 단선결선도                           │

│                                                          │? 접지시공상태                                       │? 보호계전기 결선도                    │

│                                                          │? 절연저항                                           │? 시퀀스 도면                          │

│                                                          │? 절연내역                                           │? 보호장치및계전기시험성적서           │

│                                                          │? 충전 및 부하시험                                   │? 상회전 및 Loop시험 성적              │

│                                                          │                                                      │서                                      │

│? 보호 및 계측장치                                       │? 외관검사                                           │? 절연내력시험 성적서                  │

│                                                          │? 접지시공상태                                       │? 절연저항시험 성적서                  │

│                                                          │? 절연저항                                           │? 경보회로시험 성적서                  │

│                                                          │? 보호장치 및 계전기시험                             │? 부대설비시험 성적서                  │

│                                                          │? 제어, 계측 및 경보장치                             │                                        │

│                                                          │                                                      │                                        │

│? 부대설비                                               │? 피뢰장치                                           │                                        │

│                                                          │? 계기용 변성기                                      │                                        │

│                                                          │? 위험 및 상표시                                     │                                        │

│                                                          │? 울타리, 담 등의 시설상태                           │                                        │

│                                                          │? 모의모선 표시상태                                  │                                        │

│                                                          │                                                      │                                        │

│2. 차단기                                                 │                                                      │                                        │

│                                                          │                                                      │                                        │

│? 일반규격                                               │? 인가(신고)서류 및 규격확인                         │? 공사계획인가(신고)서                 │

│                                                          │                                                      │? 차단기 및 부대설비 규격              │

│                                                          │                                                      │서                                      │

│? 본체                                                   │? 외관검사                                           │? 단선결선도                           │

│                                                          │? 접지시공상태                                       │? 시퀀스 도면                          │

│                                                          │? 절연저항                                           │? 특성시험 성적서                      │

│                                                          │? 절연내력                                           │? 보호장치및계전기시험성적서           │

│                                                          │? 특성시험                                           │? 상회전 및 Loop시험 성적서            │

│                                                          │? 절연유 내압시험(OCB)                               │? 절연내력시험 성적서                  │

│                                                          │? 상회전 및 Loop시험                                 │? 절연유 내압시험 성적서               │

│                                                          │? 충전 및 부하시험                                   │                                        │

│                                                          │                                                      │                                        │

│? 보호장치                                               │? 외관검사                                           │? 절연저항시험 성적서                  │

│                                                          │? 절연저항                                           │? 계기교정시험 성적서                  │

│                                                          │? 보호장치 및 계전기시험                             │? 경보회로시험 성적서                  │

│                                                          │? 전력계통보호용 신호송수                            │? 부대설비시험 성적서                  │

│                                                          │신시험                                                │? 접지저항시험 성적서                  │

│                                                          │                                                      │                                        │

│? 제어 및 경보장치                                       │? 외관검사                                           │                                        │

│                                                          │? 절연저항                                           │                                        │

│                                                          │? 개폐기 인터록                                      │                                        │

│                                                          │? 개폐표시                                           │                                        │

│                                                          │? 조작용 압축장치                                    │                                        │

│                                                          │? 가스절연장치                                       │                                        │

│                                                          │? 제어, 계측 및 경보장치                             │                                        │

│                                                          │                                                      │                                        │

│? 부대설비                                               │? 외함 접지시설                                      │                                        │

│                                                          │? 위험 및 상표시                                     │                                        │

│                                                          │? 계기용 변성기                                      │                                        │

│                                                          │? 단로기 및 접지단로기                               │                                        │

│                                                          │                                                      │                                        │

│3. 접지설비                                               │                                                      │                                        │

│                                                          │                                                      │                                        │

│? 일반규격                                               │? 인가(신고)서류 및 규격확인                         │? 접지설계 내역 및 시공                │

│                                                          │                                                      │도면                                    │

│? 접지                                                   │? 접지 공사내역                                      │? 접지저항시험 성적서                  │

│                                                          │? 접지저항 측정                                      │? 감리보고서                           │

   Ⅰ- 13 배전설비                                                                                                                                              

    □ 배전선로(공동구ㆍ전력구에 한함)                                                                                                                          

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┐

│검사항목                                                  │세부 검사내용                                       │수검자 준비자료                           │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤

│1. 토목구조물                                             │                                                    │                                          │

│                                                          │                                                    │                                          │

│? 일반규격                                               │? 신고 서류 및 규격확인                            │? 공사계획신고서                         │

│                                                          │? 안전 및 부대설비 외관 검사                       │? 설계시방서                             │

│                                                          │                                                    │? 설계도면                               │

│? 철근 콘크리트                                          │? 콘크리트 배합                                    │? 콘크리트 배합설계 성적서               │

│                                                          │? 압축강도시험                                     │? 현장 콘크리트 품질 성적서              │

│                                                          │? 슬럼프시험                                       │? 관련시험 성적서                        │

│                                                          │? 철근조립 설치상태                                │? 감리보고서                             │

│                                                          │                                                    │                                          │

│? 방수상태                                               │? 방수방법                                         │                                          │

│                                                          │? 방수시공 상태                                    │                                          │

│                                                          │? 침투수 처리                                      │                                          │

│                                                          │                                                    │                                          │

│? 다짐시험                                               │? 다짐 상태                                        │                                          │

│                                                          │                                                    │                                          │

│2. 전선로                                                 │                                                    │                                          │

│                                                          │                                                    │                                          │

│? 일반규격                                               │? 신고 서류 및 규격확인                            │? 공사계획신고서                         │

│                                                          │                                                    │? 설계시방서                             │

│? 전선로                                                 │? 외관검사                                         │? 케이블 및 부대설비 규격                │

│                                                          │? 케이블접속 및 포설시공상태                       │서                                        │

│                                                          │? 접지 시공상태                                    │? 배전선로 계통도                        │

│                                                          │? 절연저항                                         │? 배전선로 경과지도                      │

│                                                          │? 절연내력                                         │? 유도장해 검토서                        │

│                                                          │? 금구류 시공상태                                  │? 접지저항시험 성적서                    │

│                                                          │? 타전선로 및 타설비와의                           │? 케이블시험 성적서                      │

│                                                          │   이격거리                                         │? 절연내력시험 성적서                    │

│                                                          │? 케이블보호설비 시공상태                          │? 상회전 및 Loop시험 성적                │

│                                                          │? 케이블 방재설비 시공상태                         │서                                        │

│                                                          │? 유도장해 방지대책                                │                                          │

│                                                          │? 상회전 및 Loop시험                               │                                          │

│                                                          │? 충전 및 부하시험                                 │                                          │

│                                                          │                                                    │                                          │

│3. 차단기                                                 │                                                    │                                          │

│                                                          │                                                    │                                          │

│? 일반규격                                               │? 신고서류 및 규격확인                             │                                          │

│                                                          │                                                    │                                          │

│? 본체                                                   │? 외관검사                                         │? 공사계획신고서                         │

│                                                          │? 접지 시공상태                                    │? 차단기 및 부대설비 규격                │

│                                                          │? 절연저항                                         │서                                        │

│                                                          │? 절연내력                                         │? 단선결선도                             │

│                                                          │? 특성시험                                         │? 시퀀스 도면                            │

│                                                          │? 단로기 및 접지단로기                             │? 특성시험 성적서                        │

│                                                          │? 상회전 및 부하시험                               │? 절연내력시험 성적서                    │

│                                                          │                                                    │? 절연저항시험 성적서                    │

│? 보호및제어?경보장치                                   │? 외관검사                                         │? 접지저항시험 성적서                    │

│                                                          │? 접지 시공상태                                    │? 보호장치및계전기시험                   │

│                                                          │? 절연저항                                         │성적서                                    │

│                                                          │? 제어ㆍ계측 및 경보장치                           │? 경보회로시험 성적서                    │

│                                                          │? 보호장치 및 계전기시험                           │? 부대설비시험 성적서                    │

│                                                          │? 가스절연및조작용 압축장                          │? 상회전 및 Loop시험성적                 │

│                                                          │치                                                  │서                                        │

│                                                          │? 계기용변류기 및 변성기                           │? 접지계산서 및 설계도                   │

│                                                          │                                                    │                                          │

│                                                          │                                                    │                                          │

│4. 공동구ㆍ전력구내                                       │                                                    │                                          │

│부대설비                                                  │                                                    │                                          │

│                                                          │                                                    │                                          │

│? 일반규격                                               │? 신고서류 및 규격확인                             │? 공사계획신고서                         │

│                                                          │                                                    │? 설계 시방서                            │

│? 부대설비                                               │? 절연ㆍ접지저항 및 시공상                         │? 조명ㆍ환기ㆍ배수설비 단                │

│                                                          │태                                                  │선결선도                                  │

│                                                          │? 환기 및 배수설비                                 │? 방재설비계통도및도면                   │

│                                                          │? 조명 및 전원설비                                 │? 접지저항시험 성적서                    │

│                                                          │? 안전 및 각종 표시찰                              │? 절연저항시험 성적서                    │

│                                                          │? 방재설비                                         │? 경보회로시험 성적서                    │

│                                                          │                                                    │? 부대설비 일반규격서                    │

│                                                          │                                                    │? 접지계산서 및 설계도                   │

    □ 전기저장장치                                                                                                                                             

    -Ⅰ-9 전기저장장치의 검사항목과 수검자준비자료를 준용한다.                                                                                                  

  Ⅰ-14 무정전전원장치                                                                                                                                          

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────┐

│검사항목                                                          │세부 검사내용                                       │수검자 준비자료                   │

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤

│무정전전원장치                                                    │?공사계획신고서류                                  │?공사계획신고서                  │

│? 일반규격                                                       │?규격확인                                          │?단선결선도                      │

│                                                                  │                                                    │?감리보고서                      │

│                                                                  │                                                    │                                  │

│전선로(모선)                                                      │?규격확인                                          │?제품시험성적서                  │

│                                                                  │?외관검사                                          │                                  │

│                                                                  │?보호장치                                          │                                  │

│                                                                  │?절연저항                                          │                                  │

│                                                                  │?절연내력                                          │                                  │

│                                                                  │                                                    │                                  │

│차단기                                                            │?규격확인                                          │?제품 시험성적서                 │

│                                                                  │?외관검사                                          │?보호장치시험 성적서             │

│                                                                  │?보호장치                                          │                                  │

│                                                                  │?절연저항                                          │                                  │

│                                                                  │                                                    │                                  │

│이차전지                                                          │                                                    │                                  │

│? 일반규격                                                       │?규격확인                                          │?이차전지 규격서                 │

│                                                                  │                                                    │                                  │

│? 본체                                                           │?외관검사                                          │?이차전지 배치도                 │

│                                                                  │?절연저항                                          │?제품시험 성적서                 │

│                                                                  │                                                    │?특성시험 성적서                 │

│                                                                  │                                                    │?절연저항시험 성적서             │

│                                                                  │                                                    │?경보회로시험 성적서             │

│                                                                  │                                                    │                                  │

│                                                                  │?BMS 기능시험(특성시험 이외                        │?BMS 기능시험 성적서             │

│                                                                  │의 시험)                                            │                                  │

│                                                                  │ -계측기능시험                                      │                                  │

│                                                                  │ -보호기능시험                                      │                                  │

│                                                                  │ -제어기능시험                                      │                                  │

│                                                                  │ -비상정지기능시험                                  │                                  │

│                                                                  │                                                    │                                  │

│5. 전력변환장치                                                   │? 규격확인                                         │?전력변환장치 규격서             │

│? 일반규격                                                       │                                                    │                                  │

│                                                                  │                                                    │                                  │

│? 본체                                                           │?외관검사                                          │?시퀀스 도면                     │

│                                                                  │?절연저항                                          │?제품시험 성적서                 │

│                                                                  │?절연내력                                          │?특성시험 성적서                 │

│                                                                  │?특성시험                                          │?경보회로시험 성적서             │

│                                                                  │ -충전 및 방전 전압                                 │                                  │

│                                                                  │ -충전 및 방전 전류                                 │                                  │

│                                                                  │ -온도특성시험                                      │                                  │

│                                                                  │? Loop시험                                         │                                  │

│                                                                  │                                                    │                                  │

│6. 부대설비                                                       │?설치환경                                          │?주요설비 배치도                 │

│                                                                  │  -설치장소                                         │?건축재료 성적서                 │

│                                                                  │  -이격거리                                         │                                  │

│                                                                  │                                                    │                                  │

│                                                                  │?운영환경                                          │?공기조화시설 배치도             │

│                                                                  │ -공기조화시설 확인                                 │?온?습도 등 기록지              │

│                                                                  │ -온?습도 등 확인                                  │                                  │

│                                                                  │ -환기설비 확인                                     │                                  │

│                                                                  │                                                    │                                  │

│7. 자동전원공급시험                                               │?부하절체 상태                                     │                                  │

│                                                                  │?연동시험                                          │                                  │

│                                                                  │                                                    │                                  │

│8. 접지설비                                                       │?시공상태 확인                                     │?접지저항시험 성적서             │

│                                                                  │?접지저항 확인                                     │                                  │

└─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────┘

  Ⅱ. 정 기 검 사                                                                                                                                               

   Ⅱ- 1 수력설비(양수 및 해양에너지설비 포함)                                                                                                                  

    □ 수차계통                                                                                                                                                 

┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┐

│검사항목                                              │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                             │

├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤

│1. 수차(펌프)                                         │                                                      │                                            │

│                                                      │                                                      │                                            │

│? 일반규격                                           │? 규격확인                                           │? 전회검사 성적서                          │

│                                                      │                                                      │? 수차(펌프)제어 계통도                    │

│? 수차(펌프)                                         │? 과속도 정지시험                                    │? 수차(펌프) 트립 인터록                   │

│                                                      │? 압유장치 유압(조작전원전                           │도면                                        │

│                                                      │압)저하시험                                           │? 보호계전기시험 성적서                    │

│                                                      │? 베어링 고온도 정지시험                             │? 계기교정시험 성적서                      │

│                                                      │? 발전기 내부고장 정지시험                           │? 경보회로시험 성적서                      │

│                                                      │? 수동정지 및 복귀                                   │? 안전밸브시험 성적서                      │

│                                                      │? 자동 기동 및 정지시험                              │? 출력 기록지                              │

│                                                      │? 발전 및 양수 절환시험                              │                                            │

│                                                      │? 안전밸브 동작시험                                  │                                            │

│                                                      │? 유압(공기압) 회복장치시험                          │                                            │

│                                                      │? 압력계 설치                                        │                                            │

│                                                      │? 부하차단시험                                       │                                            │

│                                                      │? 수문 동작시험                                      │                                            │

│                                                      │? 댐ㆍ수로의 안전시설                                │                                            │

│                                                      │? 지하 배수시설                                      │                                            │

    □ 발전기계통                                                                                                                                               

┌────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────┐

│검사항목                                                │세부 검사내용                                       │수검자 준비자료                             │

├────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────┤

│1. 발전기                                               │                                                    │                                            │

│? 일반규격                                             │? 규격확인                                         │? 전회검사 성적서                          │

│                                                        │                                                    │? 발전기 트립 인터록 도면                  │

│? 발전기시험                                           │? 외관검사                                         │? 시퀀스 도면                              │

│                                                        │? 조작용 전원 및 회로점검                          │? 보호계전기 결선도                        │

│                                                        │? 보호장치 및 계전기시험                           │? 보호계전기시험 성적서                    │

│                                                        │? 절연저항 측정                                    │? 계기교정시험 성적서                      │

│                                                        │? 제어회로 및 경보장치시험                         │? 경보회로시험 성적서                      │

│                                                        │? 동기 검정장치시험                                │? 자동 전압조정기시험 성                   │

│                                                        │? 자동 전압조정기시험                              │적서                                        │

│                                                        │? 소내모선 절체시험(자동,                          │? 절연저항시험 성적서                      │

│                                                        │수동)                                               │                                            │

│                                                        │                                                    │                                            │

│2. 변압기                                               │                                                    │                                            │

│? 일반규격                                             │? 규격확인                                         │? 전회검사 성적서                          │

│                                                        │                                                    │? 변압기 트립 인터록 도면                  │

│? 변압기시험(기동, 소내                                │? 외관검사                                         │? 시퀀스 도면                              │

│변압기 포함)                                            │? 조작용 전원 및 회로점검                          │? 보호계전기시험 성적서                    │

│                                                        │? 보호장치 및 계전기시험                           │? 계기교정시험 성적서                      │

│                                                        │? 절연저항측정                                     │? 경보회로시험 성적서                      │

│                                                        │? 절연유 내압시험                                  │? 절연유 내압시험 성적서                   │

│                                                        │? 제어회로 및 경보장치시험                         │? 절연저항시험 성적서                      │

│                                                        │                                                    │                                            │

│3. 차단기                                               │                                                    │                                            │

│? 일반규격                                             │? 규격확인                                         │                                            │

│                                                        │                                                    │                                            │

│? 차단기시험                                           │? 외관검사                                         │? 전회검사 성적서                          │

│ (발전기용 차단기)                                      │? 조작용 전원 및 회로점검                          │? 개폐기 인터록 도면                       │

│                                                        │? 절연저항 측정                                    │? 계기교정시험 성적서                      │

│                                                        │? 제어회로 및 경보장치시험                         │? 경보회로시험 성적서                      │

│                                                        │? 개폐표시 상태확인                                │                                            │

    □ 종합검사                                                                                                                                                 

┌──────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┐

│검사항목                                            │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                               │

├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┤

│1. 종합연동시험                                     │                                                      │? 종합 인터록 도면                           │

│                                                    │                                                      │                                              │

│2. 부하운전시험                                     │? 최대가능출력 또는 연속운                           │? 출력 기록지                                │

│                                                    │전 허용출력 부하운전                                  │? 조위(유속)표                               │

│                                                    │(2h)시험검사(해양에너지                               │                                              │

│                                                    │는 조위(유속)출력곡선과                               │                                              │

│                                                    │비교확인)                                             │                                              │

│                                                    │? 부하운전시험 의견                                  │                                              │

   Ⅱ- 2 기력설비                                                                                                                                               

    □ 보일러 계통                                                                                                                                              

┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────┐

│검사항목                                              │세부 검사내용                                       │수검자 준비자료                               │

├───────────────────────────┼──────────────────────────┤                                              │

│1. 보일러                                             │                                                    │                                              │

│? 일반규격                                           │? 규격확인                                         │? 전회검사 성적서                            │

│                                                      │                                                    │? 보일러 트립 인터록 도면                    │

│? 수압시험                                           │? 전면교체 : 최고사용압력                          │? 시퀀스 도면                                │

│                                                      │   (설계압력) 1.5배                                 │? 안전밸브 설치도면                          │

│                                                      │? 부분교체 : 최고사용압력                          │? 수압시험 관련자료                          │

│                                                      │   (설계압력)                                       │? 안전밸브시험 성적서                        │

│                                                      │? 보수없을 때 : 정격운전압                         │? 계기교정시험 성적서                        │

│                                                      │력                                                  │? 경보회로시험 성적서                        │

│                                                      │                                                    │? 보조기기 인터록 시험 성                    │

│? 보일러 비상정지 및                                 │? 노 내 퍼지시험                                   │적서                                          │

│  안전장치시험 검사                                   │? 버너 연료 압력저하 정지시험                      │                                              │

│  (드럼형보일러)                                      │? 제어공기 압력저하 정지시험                       │                                              │

│                                                      │? 노 내압 불평형 정지시험                          │                                              │

│                                                      │? 드럼 고/저수위 정지시험                          │                                              │

│                                                      │? 주증기 고/저온도 정지시험                        │                                              │

│                                                      │? 압입 송풍기 정지시험                             │                                              │

│                                                      │? 유인 송풍기 정지시험                             │                                              │

│                                                      │? 수동정지                                         │                                              │

│                                                      │? 보조기기 인터록 시험                             │                                              │

│                                                      │? 드럼수위 계기 상태확인                           │                                              │

│                                                      │? 노 점검문 상태확인                               │                                              │

│                                                      │? 노 방압장치 상태확인                             │                                              │

│                                                      │                                                    │                                              │

│  (관류형 보일러)                                     │? 노 내 퍼지시험                                   │                                              │

│                                                      │? 버너 연료 압력저하 정지시험                      │                                              │

│                                                      │? 제어공기 압력저하 정지시험                       │                                              │

│                                                      │? 노 내압 불평형 정지시험                          │                                              │

│                                                      │? 주증기 고/저온도 정지시험                        │                                              │

│                                                      │? 압입 송풍기 정지시험                             │                                              │

│                                                      │? 유인 송풍기 정지시험                             │                                              │

│                                                      │                                                    │                                              │

│                                                      │? 재열 증기 고온도 정지시험                        │                                              │

│                                                      │? 절탄기 입구 저유량 정지시험                      │                                              │

│                                                      │? 총 공기 저유량 정지시험                          │                                              │

│                                                      │? 과열기 출구 고압력 정지시험                      │                                              │

│                                                      │? 수냉벽 출구 고온도 정지시험                      │                                              │

│                                                      │? 수동정지                                         │                                              │

│                                                      │? 보조기기 인터록 시험                             │                                              │

│                                                      │? 노 점검문 상태확인                               │                                              │

│                                                      │                                                    │                                              │

│? 공해방지설비 비상정                                │? 탈질설비 입구 가스온도 저하                      │                                              │

│지 및 안전장치시험                                    │?암모니아 기화기 출구온도                          │                                              │

│검사(배연탈질설비)                                    │저하                                                │                                              │

│                                                      │?암모니아 압력 저하                                │                                              │

│                                                      │?암모니아 가스 누설여부                            │                                              │

│                                                      │?유인송풍기 정지시험                               │                                              │

│                                                      │?암모니아 차단밸브 연동시험                        │                                              │

│                                                      │                                                    │                                              │

│ (배연탈황설비)                                       │? 탈황설비 입구 가스온도                           │                                              │

│                                                      │상승                                                │                                              │

│                                                      │? 탈황설비 입구 가스압력                           │                                              │

│                                                      │상승                                                │                                              │

│                                                      │? GGH(가스-가스열교환기)                           │                                              │

│                                                      │   정지 연동                                        │                                              │

│                                                      │? 탈황설비용 비상댐퍼                              │                                              │

│                                                      │   연동시험                                         │                                              │

│                                                      │                                                    │                                              │

│ (집진설비)                                           │? 규격확인                                         │? 집진설비 규격서                            │

│                                                      │? 외관검사                                         │? 집진설비 계통도                            │

│                                                      │? 추타장치 동작상태 확인                           │? 집진설비 단선결선도                        │

│                                                      │? 보조기기 인터록 시험                             │? 계기교정 및 경보시험                       │

│                                                      │? 운전상태 확인                                    │성적서                                        │

│                                                      │                                                    │? 집진설비 트립 인터록                       │

│                                                      │                                                    │도면                                          │

│                                                      │                                                    │                                              │

│2. 보일러 안전밸브                                    │? 안전밸브 분출ㆍ정지압력                          │? 시험장비에 의한 안전밸브                   │

│  작동시험                                            │? 안전밸브 누설 여부                               │분출시험시 계통별 1개                         │

│                                                      │                                                    │씩 실제시험 가능                              │

│                                                      │                                                    │                                              │

│3. 보조기기 안전밸브                                  │? 안전밸브 분출압력                                │                                              │

│  작동시험                                            │                                                    │                                              │

│                                                      │                                                    │                                              │

│4. 연료가스용 연료                                    │? 연료가스 차단밸브 입구                           │                                              │

│  연소설비 안전장치                                   │  저압력 경보시험                                   │                                              │

│   시험                                               │? 연료가스 차단밸브 출구                           │                                              │

│                                                      │  저압력 정지시험                                   │                                              │

│                                                      │? 연료가스 누설 감지기 동                          │? 누설감지기 설치도면                        │

│                                                      │작상태                                              │? 누설감지기 교정성적서                      │

│                                                      │? 연료가스 배관 표시 상태                          │                                              │

   □ 증기터빈 계통                                                                                                                                             

┌─────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┐

│검사항목                                          │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                 │

├─────────────────────────┼───────────────────────────┤                                                │

│1. 증기터빈                                       │                                                      │                                                │

│? 일반규격                                       │? 규격확인                                           │? 전회검사 성적서                              │

│                                                  │                                                      │? 터빈 트립 인터록 도면                        │

│? 증기터빈 비상정지                              │? 윤활유 펌프시험 (AC, DC)                           │? 시퀀스 도면                                  │

│   및 안전장치시험                                │? 베어링 윤활유 저압력 정                            │? 터빈 윤활장치 도면                           │

│                                                  │지시험                                                │? 조속기 유압유 계통도면                       │

│                                                  │? 스러스트 베어링 마모 정                            │? 계기교정시험 성적서                          │

│                                                  │지시험                                                │? 경보회로시험 성적서                          │

│                                                  │? 복수기 진공도 저하 정지                            │? 보조기기 인터록시험 성                       │

│                                                  │시험                                                  │적서                                            │

│                                                  │? 배기증기 고온도 정지시험                           │                                                │

│                                                  │? 발전기 내부고장 정지시험                           │                                                │

│                                                  │? 수동정지 및 복귀                                   │                                                │

│                                                  │? 비상조속기시험(기계식,                             │                                                │

│                                                  │전기식 과속도 정지)                                   │                                                │

│                                                  │? 베어링 고진동 정지시험                             │                                                │

│                                                  │? 조속기 작동범위시험(저속                           │                                                │

│                                                  │도한, 고속도한)                                       │                                                │

│                                                  │? 밸브개폐시험(주증기 정지                           │                                                │

│                                                  │밸브, 증기 조절밸브, 재                               │                                                │

│                                                  │열증기 정지밸브, 재열증                               │                                                │

│                                                  │기 조절밸브)                                          │                                                │

│                                                  │? 증기터빈 진동측정(무부하)                          │                                                │

│                                                  │? 보조기기 인터록 시험                               │                                                │

│                                                  │?파열판 설치상태 확인                                │                                                │

    □ 열교환기 계통                                                                                                                                            

┌─────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┐

│검사항목                                          │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                 │

├─────────────────────────┼───────────────────────────┤                                                │

│1. 열교환기                                       │                                                      │                                                │

│? 복수기                                         │? 진공 유지상태                                      │? 전회검사 성적서                              │

│? 탈기기                                         │? 온도, 수위 조절상태, 역                            │? 시퀀스 도면                                  │

│? 급수 가열기                                    │지밸브                                                │? 경보회로시험 성적서                          │

│? 윤활유 & 냉각수                                │? 수압(누설), 역지밸브, 수                           │? 계기교정시험 성적서                          │

│  열교환기                                        │위조절 상태                                           │? 급수가열기 수압(누설)시                      │

│                                                  │? 온도 조절상태                                      │험성적서                                        │

    □ 발전기계통                                                                                                                                               

┌────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐

│검사항목                                        │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                   │

├────────────────────────┼───────────────────────────┤                                                  │

│1. 발전기                                       │                                                      │                                                  │

│? 일반규격                                     │? 규격확인                                           │? 전회검사 성적서                                │

│                                                │                                                      │? 발전기 트립 인터록 도면                        │

│? 발전기시험                                   │? 외관검사                                           │? 시퀀스 도면                                    │

│                                                │? 조작용 전원 및 회로점검                            │? 보호계전기 결선도                              │

│                                                │? 보호장치 및 계전기시험                             │? 수소가스 및 고정자 냉각                        │

│                                                │? 스러스트 베어링 마모 정                            │수                                                │

│                                                │지시험                                                │  계통도면                                        │

│                                                │? 절연저항 측정                                      │? 수소가스 압력 및 순도시                        │

│                                                │? 제어회로 및 경보장치시험                           │험                                                │

│                                                │? 고정자 냉각수 예비펌프                             │  성적서                                          │

│                                                │  자동기동시험                                        │? 보호계전기시험 성적서                          │

│                                                │? 발전기 밀봉유펌프시험                              │? 계기교정시험 성적서                            │

│                                                │? 수소가스 압력 및 순도시험                          │? 경보회로시험 성적서                            │

│                                                │? 동기 검정장치시험                                  │? 자동전압조정기시험 성적                        │

│                                                │? 자동전압 조정기시험                                │서                                                │

│                                                │? 소내모선 절체시험(자동,                            │? 절연저항시험 성적서                            │

│                                                │수동)                                                 │? 발전기 밀봉유 계통도면                         │

│                                                │                                                      │                                                  │

│2. 변압기                                       │                                                      │                                                  │

│? 일반규격                                     │? 규격확인                                           │? 전회검사 성적서                                │

│                                                │                                                      │? 시퀀스 도면                                    │

│? 변압기시험(기동, 소                          │? 외관검사                                           │? 보호계전기시험 성적서                          │

│내변압기 포함)                                  │? 조작용 전원 및 회로점검                            │? 계기교정시험 성적서                            │

│                                                │? 보호장치 및 계전기시험                             │? 경보회로시험 성적서                            │

│                                                │? 절연저항 측정                                      │? 절연저항시험 성적서                            │

│                                                │? 절연유 내압시험                                    │? 절연유 내압시험 성적서                         │

│                                                │? 제어회로 및 경보장치시험                           │                                                  │

│                                                │                                                      │                                                  │

│3. 차단기                                       │                                                      │                                                  │

│? 일반규격                                     │? 규격확인                                           │? 전회검사 성적서                                │

│                                                │                                                      │? 개폐기 인터록 도면                             │

│? 차단기시험 (발전기용                         │? 외관검사                                           │? 계기교정시험 성적서                            │

│차단기만 해당)                                  │? 조작용 전원 및 회로점검                            │? 경보회로시험 성적서                            │

│                                                │? 절연저항 측정                                      │? 절연저항시험 성적서                            │

│                                                │? 개폐표시 상태확인                                  │                                                  │

│                                                │? 제어회로 및 경보장치시험                           │                                                  │

    □ 종합검사                                                                                                                                                 

┌───────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────┐

│검사항목                                      │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                     │

├───────────────────────┼───────────────────────────┤                                                    │

│1. 종합연동시험                               │                                                      │? 종합 인터록 도면                                 │

│                                              │                                                      │                                                    │

│2. 부하운전시험                               │? 정격 또는 연속운전허용출                           │? 출력기록지                                       │

│                                              │력으로  부하운전(4h)시                                │? 전회검사 이후 총 운전시                          │

│                                              │험 검사                                               │간 및 정지횟수                                      │

│                                              │(단,집단에너지발전설비,                               │? 전회검사이후 주요정비내                          │

│                                              │소각발전설비, 타사업자                                │용                                                  │

│                                              │로 부터 증기(열)을 공급                               │                                                    │

│                                              │받는 발전설비는 최대 가                               │                                                    │

│                                              │능출력으로 부하운전시험                               │                                                    │

│                                              │가능, 최대 가능출력으로                               │                                                    │

│                                              │실시할 경우 터빈 출력곡                               │                                                    │

│                                              │선과 비교 확인)                                       │                                                    │

│                                              │? 부하운전시험 의견                                  │                                                    │

│                                              │? 대기분야(황산화물, 질소                            │                                                    │

│                                              │산화물, 분진 등)                                      │                                                    │

│                                              │? 수질분야(폐수)                                     │                                                    │

   Ⅱ- 3 가스터빈설비 및 복합화력설비                                                                                                                           

    □ 가스터빈 계통                                                                                                                                            

┌──────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐

│검사항목                                    │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                       │

├──────────────────────┼───────────────────────────┤                                                      │

│1. 가스터빈 및 공기압축                     │                                                      │                                                      │

│기                                          │? 규격확인                                           │                                                      │

│? 일반규격                                 │                                                      │                                                      │

│                                            │                                                      │                                                      │

│? 가스터빈 윤활유 펌프                     │? 윤활유 펌프시험 (AC, DC)                           │? 전회검사 성적서                                    │

│자동기동 비상정지시험                       │? 베어링 윤활유 저압력 정                            │? 터빈 트립 인터록 도면                              │

│                                            │지시험                                                │? 시퀀스 도면                                        │

│                                            │? 베어링 출구 윤활유                                 │? 윤활장치 도면                                      │

│                                            │   고온도 정지시험                                    │? 계기교정시험 성적서                                │

│                                            │? 배기가스 고온도 정지시험                           │? 경보회로시험 성적서                                │

│                                            │? 점화 불량시험                                      │                                                      │

│                                            │? 발전기 내부고장 정지시험                           │                                                      │

│                                            │? 비상조속기 시험                                    │                                                      │

│                                            │   (기계식, 전기식 과속도 정                          │                                                      │

│                                            │지)                                                   │                                                      │

│                                            │? 수동정지 및 복귀                                   │                                                      │

│                                            │? 조속기 작동범위시험                                │                                                      │

│                                            │   (저속도한, 고속도한)                               │                                                      │

│                                            │? 베어링 과진동 정지시험                             │                                                      │

│                                            │? 가스터빈 진동측정(무부하)                          │                                                      │

│                                            │                                                      │                                                      │

│2. 연료가스용 연료연                        │? 연료가스 차단밸브 입구                             │                                                      │

│소설비 안전장치시험                         │저압력 경보시험                                       │                                                      │

│                                            │? 연료가스 차단밸브 출구                             │? 누설감지기 설치도면                                │

│                                            │저압력 정지시험                                       │? 누설감지기 교정성적서                              │

│                                            │? 연료가스 누설 감지기 동                            │                                                      │

│                                            │작상태                                                │                                                      │

│                                            │? 연료가스 배관 표시 상태                            │                                                      │

   □ 열교환기 계통                                                                                                                                             

┌──────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐

│검사항목                                    │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                       │

├──────────────────────┼───────────────────────────┤                                                      │

│1. 열교환기                                 │                                                      │                                                      │

│                                            │                                                      │                                                      │

│? 복수기                                   │? 진공 유지상태                                      │? 전회검사 성적서                                    │

│? 탈기기                                   │? 온도, 수위 조절상태, 역지밸브                      │? 시퀀스 도면                                        │

│? 급수 가열기                              │? 수압(누설), 역지밸브, 수위                         │? 경보회로시험 성적서                                │

│? 윤활유 & 냉각수                          │  조절상태                                            │? 계기교정시험 성적서                                │

│  열교환기                                  │? 온도 조절상태                                      │                                                      │

    □ 석탄가스화설비 계통                                                                                                                                      

┌─────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────┐

│검사항목                                  │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                         │

├─────────────────────┼───────────────────────────┤                                                        │

│1. 석탄가스화설비                         │? 규격확인                                           │? 석탄가스화설비 규격서                                │

│  일반규격                                │                                                      │? 석탄가스화설비의 구조도                              │

│                                          │                                                      │? 안전장치 트립 인터록 도                              │

│2. 안전장치 설치 및                       │? 퍼지 인터록 시험                                   │면                                                      │

│  동작시험                                │? 산소-탄소 고비율 정지시험                          │? 안전밸브시험 성적서                                  │

│                                          │? 산소 고/저유량 정지시험                            │? 계기교정시험 성적서                                  │

│                                          │? 가스화기 고/저압력 정지                            │? 경보회로시험 성적서                                  │

│                                          │시험                                                  │                                                        │

│                                          │? 가스화기 슬래그 전/후                              │                                                        │

│                                          │   탭 차압 상승 정지시험                              │                                                        │

│                                          │? 가스화기 애뉼러 공간 고                            │                                                        │

│                                          │온도 정지시험                                         │                                                        │

│                                          │? 혼합가스 냉각수 고/저온                            │                                                        │

│                                          │도 정지시험                                           │                                                        │

│                                          │? 중압 스팀드럼 저수위 정                            │                                                        │

│                                          │지시험                                                │                                                        │

│                                          │? 고압 스팀드럼 저수위 정                            │                                                        │

│                                          │지시험                                                │                                                        │

│                                          │? 순환가스 압축기 정지시험                           │                                                        │

│                                          │? 수동정지 및 복귀                                   │                                                        │

│                                          │? 보조기기 인터록 시험                               │                                                        │

    □ 가스정제설비 계통                                                                                                                                        

┌────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│검사항목                                │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                           │

├────────────────────┼───────────────────────────┤                                                          │

│1. 가스정제설비                         │? 규격확인                                           │? 가스정제설비 규격서                                    │

│  일반규격                              │                                                      │? 가스정제설비의 구조도                                  │

│                                        │                                                      │? 안전장치 트립 인터록 도면                              │

│2. 안전장치 설치 및                     │? 집진기 입구-출구 차압 상                           │? 계기교정시험 성적서                                    │

│  동작시험                              │승경보 및 정지시험                                    │? 경보회로시험 성적서                                    │

│                                        │? 습식세척기 출구 고/저온                            │                                                          │

│                                        │도 정지시험                                           │                                                          │

│                                        │? 가수분해 반응기 출구 고                            │                                                          │

│                                        │온도 정지시험                                         │                                                          │

│                                        │? 압소버 출구 저압력 경보                            │                                                          │

│                                        │및 정지시험                                           │                                                          │

│                                        │? 혼합가스 포화기 고/저위                            │                                                          │

│                                        │정지시험                                              │                                                          │

    □ 증기터빈 계통                                                                                                                                            

┌───────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│검사항목                              │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                             │

├───────────────────┼───────────────────────────┤                                                            │

│1. 증기터빈                           │? 기력설비 증기터빈 정기검                           │? 기력설비 증기터빈 정기검                                 │

│                                      │사 항목에 준함                                        │사 준비자료에 준함                                          │

    □ 보일러(배열회수보일러) 계통                                                                                                                              

┌───────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│검사항목                              │세부 검사내용                                           │수검자 준비자료                                           │

├───────────────────┼────────────────────────────┤                                                          │

│1. 보일러(배열회수보일                │                                                        │                                                          │

│러)                                   │                                                        │                                                          │

│? 일반규격                           │? 규격확인                                             │? 전회검사 성적서                                        │

│                                      │                                                        │? 보일러(배열회수보일러)                                 │

│?  비상정지 및 안전                  │? 드럼 고/저수위 정지시험                              │  트립 인터록 도면                                        │

│장치시험                              │? 주증기 고온도 정지시험                               │? 안전밸브 설치도면                                      │

│                                      │? 저압 드럼 압력 급강하율                              │? 수압시험 관련자료                                      │

│                                      │   정지시험                                             │? 안전밸브시험 성적서                                    │

│                                      │? 보조기기 인터록 시험                                 │? 계기교정시험 성적서                                    │

│                                      │? 드럼 수위 계기 상태확인                              │? 경보회로시험 성적서                                    │

│                                      │? 노 점검문 상태확인                                   │? 보조기기 인터록시험 성적서                             │

│                                      │                                                        │                                                          │

│? 공해방지설비 비상                  │? 기력발전소 배연탈질설비                              │                                                          │

│정지 및 안전장치                      │검사항목에 준함                                         │                                                          │

│시험 검사(배연탈                      │                                                        │                                                          │

│질설비)                               │                                                        │                                                          │

│                                      │                                                        │                                                          │

│2. 안전밸브 작동시험                  │? 안전밸브 분출ㆍ정지압력                              │? 시험장비에 의한 안전밸브                               │

│                                      │? 안전밸브 누설 여부                                   │분출시험시 계통별 1개씩                                   │

│                                      │                                                        │실제시험 가능                                             │

│3. 보조기기 안전밸브                  │? 안전밸브 분출압력                                    │                                                          │

│   작동시험                           │                                                        │                                                          │

│                                      │                                                        │                                                          │

│4. 수압시험                           │? 전면교체 : 최고사용압력                              │                                                          │

│                                      │   (설계압력) 1.5배                                     │                                                          │

│                                      │? 부분교체 : 최고사용압력                              │                                                          │

│                                      │(설계압력)                                              │                                                          │

│                                      │? 보수 없을때 : 정격운전압력                           │                                                          │

    □ 발전기계통                                                                                                                                               

┌──────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│검사항목                            │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                               │

├──────────────────┼───────────────────────────┤                                                              │

│1. 발전기                           │? 기력설비 발전기 정기검사                           │? 기력설비 발전기 정기검사                                   │

│                                    │항목에 준함                                           │준비자료에 준함                                               │

│                                    │                                                      │                                                              │

│2. 변압기                           │? 기력설비 변압기 정기검사                           │? 기력설비 변압기 정기검사                                   │

│                                    │항목에 준함                                           │준비자료에 준함                                               │

│                                    │                                                      │                                                              │

│3. 차단기 (발전기용                 │? 기력설비 차단기 정기검사                           │? 기력설비 차단기 정기검사                                   │

│차단기)                             │항목에 준함                                           │준비자료에 준함                                               │

    □ 종합검사                                                                                                                                                 

┌─────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│검사항목                          │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                                 │

├─────────────────┼───────────────────────────┤                                                                │

│1. 종합연동시험                   │                                                      │? 종합 인터록 도면                                             │

│                                  │                                                      │                                                                │

│2. 부하운전시험                   │? 정격출력으로 부하운전                              │? 출력 기록지                                                  │

│                                  │(2h)시험 검사                                         │? 온도보정곡선                                                 │

│                                  │(단, 집단에너지발전설                                 │? 전회검사 이후 총 운전시간                                    │

│                                  │비, 신재생에너지를 사용                               │및 정지 횟수                                                    │

│                                  │하는 발전설비는 최대 가                               │? 전회검사 이후 주요정비내                                     │

│                                  │능출력으로 부하운전시험                               │용                                                              │

│                                  │가능, 최대 가능출력으로                               │                                                                │

│                                  │실시할 경우 터빈 출력곡                               │                                                                │

│                                  │선과 비교 확인)                                       │                                                                │

│                                  │? 부하운전시험 의견                                  │                                                                │

│                                  │? 대기분야(황산화물, 질소                            │                                                                │

│                                  │산화물, 분진 등)                                      │                                                                │

│                                  │? 수질분야(폐수)                                     │                                                                │

   Ⅱ- 4 내연력설비                                                                                                                                             

    □ 내연기관 계통                                                                                                                                            

┌────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│검사항목                        │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                                   │

├────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│1. 내연기관                     │                                                      │                                                                  │

│? 일반규격                     │? 규격확인                                           │? 전회검사 성적서                                                │

│                                │                                                      │? 트립 인터록 도면                                               │

│? 내연기관 안전장치            │? 연료유 저압력 정지시험                             │? 윤활장치 도면                                                  │

│  시험                          │? 연료유 필터 차압 상승                              │? 계기교정시험 성적서                                            │

│                                │   정지시험                                           │? 경보회로시험 성적서                                            │

│                                │? 베어링 윤활유 저압력                               │? 실린더 및 크랭크실 릴리이                                      │

│                                │   정지시험                                           │프 밸브시험 성적서                                                │

│                                │? 베어링 윤활유 고온도                               │                                                                  │

│                                │   정지시험                                           │                                                                  │

│                                │? 수동정지 및 복귀                                   │                                                                  │

│                                │? 냉각수 고/저온도 정지시험                          │                                                                  │

│                                │? 비상조속기시험(기계식,                             │                                                                  │

│                                │전기식 과속도 정지)                                   │                                                                  │

│                                │? 조속기 작동범위시험                                │                                                                  │

│                                │   (고속도한, 저속도한)                               │                                                                  │

│                                │                                                      │                                                                  │

│2. 엔진 릴리이프밸브            │? 실린더 릴리이프밸브                                │                                                                  │

│  작동시험                      │? 크랭크실 릴리이프밸브                              │                                                                  │

    □ 열교환기 계통                                                                                                                                            

┌────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│검사항목                        │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                                   │

├────────────────┼───────────────────────────┤                                                                  │

│1. 열교환기                     │                                                      │                                                                  │

│                                │                                                      │                                                                  │

│? 윤활유 & 냉각수              │? 온도 조절상태                                      │? 전회검사 성적서                                                │

│  열교환기                      │                                                      │? 시퀀스 도면                                                    │

│                                │                                                      │? 경보회로시험 성적서                                            │

│                                │                                                      │? 계기교정시험 성적서                                            │

    □ 발전기계통                                                                                                                                               

┌───────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│검사항목                      │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                                     │

├───────────────┼───────────────────────────┤                                                                    │

│1. 발전기                     │? 기력설비 발전기 정기검사                           │? 기력설비 발전기 정기검사                                         │

│                              │항목에 준함                                           │준비자료에 준함                                                     │

│                              │                                                      │                                                                    │

│2. 변압기                     │? 기력설비 변압기 정기검사                           │? 기력설비 변압기 정기검사                                         │

│  (소내변압기 포함)           │항목에 준함                                           │준비자료에 준함                                                     │

│                              │                                                      │                                                                    │

│3. 차단기                     │? 기력설비 차단기 정기검사                           │? 기력설비 차단기 정기검사                                         │

│  (발전기용 차단기)           │항목에 준함                                           │준비자료에 준함                                                     │

    □ 종합검사                                                                                                                                                 

┌──────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│검사항목                    │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                                       │

├──────────────┼───────────────────────────┤                                                                      │

│1. 종합연동시험             │                                                      │? 종합 인터록 도면                                                   │

│                            │                                                      │                                                                      │

│2. 부하운전시험             │? 정격출력으로 부하운전                              │? 출력 기록지                                                        │

│                            │(2h)시험 검사(단, 도서                                │? 전회검사 이후 총운전시간                                           │

│                            │내연은 최대가능 출력으                                │   및 정지회수                                                        │

│                            │로 부하운전시험)                                      │? 전회검사이후 주요정비내용                                          │

│                            │? 부하운전시험 의견                                  │                                                                      │

   Ⅱ- 5 풍력발전설비                                                                                                                                           

    □ 토목기초                                                                                                                                                 

┌─────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│검사항목                  │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                                         │

├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│1. 기초구조물             │? 기초구조물 관리상태                                │? 기초구조물 점검기록표                                                │

│                          │? 부식방지 상태                                      │? 부식방지 점검기록표                                                  │

│                          │? 정착부 설치상태                                    │? 계측 기록표                                                          │

│                          │? 앵커볼트 토크값                                    │? 앵커볼트 점검기록표                                                  │

│                          │                                                      │? 기초 부대시설 점검기록표                                             │

│2. 기초 부대시설          │? 기초의 보호상태                                    │                                                                        │

│                          │? 기초주변의 배수처리 상태                           │                                                                        │

└─────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

    □ 풍차 계통                                                                                                                                                

│검사항목                  │세부 검사내용                                         │수검자 준비자료                                                         │

├─────────────┼───────────────────────────┤                                                                        │

│1. 풍력설비               │                                                      │                                                                        │

│? 일반규격               │? 규격확인                                           │? 전회검사 성적서                                                      │

│                          │                                                      │? 풍차 트립 인터록 도면                                                │

│? 비상정지 및 안전       │? 수동비상정지 시험                                  │? 제어용 압유장치 도면                                                 │

│장치                      │? 제어용 압유 고온도 정지시험                        │? 풍차 제어계통 도면                                                   │

│                          │? 제어용 압유 저압력 정지시험                        │? 보호장치시험 성적서                                                  │

│                          │? 기어 윤활유 저압력 정지시험                        │? 계기교정시험 성적서                                                  │

│                          │? 기어 윤활유 고온도 정지시험                        │? 경보회로시험 성적서                                                  │

│                          │? 터빈 베어링 고온도 정지시험                        │? 구조물 설치상태 점검 성적                                            │

│                          │? 컷 아웃 풍속 정지시험                              │서                                                                      │

│                          │? 제어용 압축공기 저압력                             │                                                                        │

│                          │  정지시험                                            │                                                                        │

│                          │? 나셀 고진동 정지시험                               │                                                                        │

│                          │? 과속도 정지시험(발전기측)                          │                                                                        │

│                          │? 과속도 정지시험(터빈측)                            │                                                                        │

│                          │? 화재방호설비 설치상태                              │                                                                        │

│                          │? 풍차 및 타워구조물 설치상태                        │                                                                        │

│                          │? 케이블 꼬임방지 정지 시험                          │                                                                        │

│                          │? 지상 주전원 개폐장치                               │                                                                        │

│                          │   설치상태                                           │                                                                        │

  비고 : 세부 검사내용 중 호기당 100kW 이하는 검사기준을 따른다.                                                                                                

    □ 발전기계통                                                                                                                                               

┌───────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│검사항목                      │세부 검사내용                                     │수검자 준비자료                                                         │

├───────────────┼─────────────────────────┤                                                                        │

│1. 발전기                     │? 기력설비 발전기 정기검사                       │? 기력설비 발전기 정기검사                                             │

│                              │항목에 준함                                       │준비자료에 준함                                                         │

│                              │                                                  │                                                                        │

│2. 변압기(소내변압기          │? 기력설비 변압기 정기검사                       │? 기력설비 변압기 정기검사                                             │

│포함)                         │항목에 준함                                       │준비자료에 준함                                                         │

│                              │                                                  │                                                                        │

│3. 차단기(발전기용            │? 기력설비 차단기 정기검사                       │? 기력설비 차단기 정기검사                                             │

│차단기)                       │항목에 준함                                       │준비자료에 준함                                                         │

     □ 종합검사                                                                                                                                                

┌───────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│검사항목              │세부 검사내용                                           │수검자 준비자료                                                           │

├───────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│1. 종합연동시험       │? 종합연동시험                                         │? 종합 인터록 도면                                                       │

│                      │                                                        │                                                                          │

│2. 부하운전시험       │? 정격 또는 최대  가능출력으                           │? 출력 기록지                                                            │

│                      │로 부하운전(2h)시험 검사(최                             │? 전회검사 이후 총 운전시간                                              │

│                      │대 가능출력으로 실시 할 경                              │및 정지횟수                                                               │

│                      │우 풍속-출력 곡선과 비교확                              │? 전회검사 이후 주요 정비 내용                                           │

│                      │인)                                                     │                                                                          │

│                      │? 부하운전시험 의견                                    │                                                                          │

└───────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  Ⅱ- 6 태양광발전설비                                                                                                                                          

    □ 태양광발전설비계통                                                                                                                                       

┌───────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│검사항목              │세부 검사내용                                           │수검자 준비자료                                                           │

├───────────┼────────────────────────────┤                                                                          │

│1. 태양광 전지        │                                                        │                                                                          │

│                      │                                                        │                                                                          │

│? 일반규격           │? 규격확인                                             │? 단선결선도                                                             │

│                      │                                                        │? 태양광전지 트립 인터록 도                                              │

│? 본체               │? 외관검사                                             │면                                                                        │

│                      │? 전지 전기적 특성시험                                 │? 시퀀스 도면                                                            │

│                      │ - 개방전압                                             │? 측정 및 점검기록표                                                     │

│                      │ - 출력전압 및 전류                                     │ - 보호장치 및 계전기                                                     │

│                      │? Array                                                │   시험 성적서                                                            │

│                      │ - 절연저항                                             │ - 절연저항시험 성적서                                                    │

│                      │ - 접지저항                                             │ - 접지저항시험 성적서                                                    │

│                      │                                                        │                                                                          │

│2. 전력변환장치       │                                                        │                                                                          │

│? 일반규격           │? 규격확인                                             │? 단선결선도                                                             │

│                      │? 외관검사                                             │? 시퀀스 도면                                                            │

│                      │? 절연저항                                             │? 측정 및 점검기록표                                                     │

│                      │? 접지저항                                             │ - 보호장치 및 계전기                                                     │

│                      │? 제어회로 및 경보장치                                 │   시험 성적서                                                            │

│                      │? 단독 운전 방지시험                                   │ - 절연저항시험 성적서                                                    │

│                      │? 인버터 운전시험                                      │ - 접지저항시험 성적서                                                    │

│                      │                                                        │ - 절연내력시험 성적서                                                    │

│                      │                                                        │ - 경보회로시험 성적서                                                    │

│                      │                                                        │ - 부대설비시험 성적서                                                    │

│                      │                                                        │                                                                          │

│? 보호장치           │? 보호장치시험                                         │                                                                          │

│                      │                                                        │                                                                          │

│3. 변압기             │? 기력설비 변압기 정기검사항                           │? 기력설비 변압기 정기검사준                                             │

│                      │목에 준함                                               │비자료에 준함                                                             │

│                      │                                                        │                                                                          │

│4. 차단기 (발전기     │? 기력설비 차단기 정기검사항                           │? 기력설비 차단기 정기검사준                                             │

│용차단기)             │목에 준함                                               │비자료에 준함                                                             │

│                      │                                                        │                                                                          │

│5. 전선로(모선)       │                                                        │                                                                          │

│? 일반규격           │? 규격확인                                             │? 전선로 및 부대설비 규격서                                              │

│                      │                                                        │                                                                          │

│? 전선로(가공, 지    │? 외관검사                                             │? 단선결선도                                                             │

│중, GIB, 기타)        │? 보호장치 및 계전기시험                               │? 보호계전기 결선도                                                      │

│                      │? 절연저항 측정                                        │? 시퀀스 도면                                                            │

│                      │? 절연내력시험                                         │? 보호장치 및 계전기시험 성                                              │

│                      │                                                        │적서                                                                      │

│? 부대설비           │? 피뢰장치                                             │? 상회전 및 Loop시험 성적서                                              │

│                      │? 계기용 변성기                                        │? 절연내력시험 성적서                                                    │

│                      │? 위험표시                                             │? 절연저항시험 성적서                                                    │

│                      │? 울타리, 담 등의 시설상태                             │? 경보회로시험 성적서                                                    │

│                      │? 상별 및 모의모선 표시상태                            │                                                                          │

│                      │                                                        │                                                                          │

│6. 접지설비           │                                                        │                                                                          │

│? 일반규격           │? 규격확인                                             │? 접지저항시험 성적서                                                    │

│                      │? 접지저항 측정                                        │                                                                          │

└───────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

    □ 부지 및 구조물                                                                                                                                           

┌───────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│검사항목              │세부 검사내용                                           │수검자 준비자료                                                           │

├───────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│1. 부지               │? 부지유지 관리상태                                    │? 부지 점검기록표                                                        │

│                      │? 배수로 관리상태                                      │                                                                          │

│                      │                                                        │                                                                          │

│2. 구조물             │? 기초 관리상태                                        │? 구조물 점검기록표                                                      │

│                      │? 지지물 관리상태                                      │                                                                          │

└───────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

    □ 종합검사                                                                                                                                                 

┌───────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│검사항목              │세부 검사내용                                           │수검자 준비자료                                                           │

├───────────┼────────────────────────────┤                                                                          │

│1. 종합연동시험       │? 종합연동시험                                         │                                                                          │

│                      │                                                        │                                                                          │

│2. 부하운전시험       │? 검사시 일사량을 기준으로가                           │                                                                          │

│                      │능출력을 확인하고 발전량                                │                                                                          │

│                      │이상유무 확인(30분)                                     │                                                                          │

│                      │? 부하운전시험의견                                     │                                                                          │

│                      │                                                        │                                                                          │

│3. BIPV(건물일체      │ㅇ 외관검사                                             │ㅇ 구조 안전 점검기록표                                                   │

│형) 또는 BAPV         │ - 정착부 등 구조적 안전성                              │ㅇ 방수 점검기록표                                                        │

│(건물부착형) 등       │                                                        │                                                                          │

│                      │                                                        │                                                                          │

│4. 수상형 구조물      │? 부력체 안정성                                        │                                                                          │

│                      │ - 태양전지 부력체                                      │                                                                          │

│                      │ - 기타설비 부력체                                      │                                                                          │

└───────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

   Ⅱ- 7 연료전지발전설비                                                                                                                                       

┌───────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│검사항목              │세부 검사내용                                           │수검자 준비자료                                                           │

│                      │                                                        │                                                                          │

│1. 연료전지           │? 규격확인                                             │                                                                          │

│일반규격              │                                                        │                                                                          │

│                      │                                                        │                                                                          │

│2. 안전밸브 설치      │? 안전밸브 설치상태                                    │? 안전밸브 설치 도면                                                     │

│및 동작시험           │? 안전밸브 분출압력                                    │? 안전밸브시험 성적서                                                    │

│                      │? 안전밸브 누설 여부                                   │                                                                          │

│                      │                                                        │                                                                          │

│3. 비상정지 및        │? 연료가스 고압력/고온도 정                            │? 트립 인터록 도면                                                       │

│안전장치(내부개       │지시험                                                  │? 연료계통 도면                                                          │

│질기형)               │?  음극 입구 온도 불평형 정                            │? 제어계통 도면                                                          │

│                      │지시험                                                  │? 계기교정시험 성적서                                                    │

│                      │? 공기-연료가스 비율 불평형                            │                                                                          │

│                      │   정지시험                                             │                                                                          │

│                      │?  증기-탄소 비율 불평형 정                            │                                                                          │

│                      │지시험                                                  │                                                                          │

│                      │? 냉각수 계통 저압력 정지시험                          │                                                                          │

│                      │? 셀 간 온도차 상승 정지시험                           │                                                                          │

│                      │? 연료전지 모듈 고온도 정지                            │                                                                          │

│                      │시험                                                    │                                                                          │

│                      │? 공기송풍장치 불량 정지시험                           │                                                                          │

│                      │? 송풍공기 고압력 정지시험                             │                                                                          │

│                      │? 수동정지 및 복귀                                     │                                                                          │

│                      │? 가스누설 감지 정지시험                               │                                                                          │

│                      │? 배열회수장치(HRU) 인터록                             │                                                                          │

│                      │시험                                                    │                                                                          │

│                      │? 연료가스 배관 표시상태                               │                                                                          │

│                      │                                                        │                                                                          │

│   (외부개질기형)     │? 연료가스 고압력/고온도 정                            │                                                                          │

│                      │지시험                                                  │                                                                          │

│                      │? 개질기 점화불량 정지시험                             │                                                                          │

│                      │? 개질기 증기 고압력/고온도                            │                                                                          │

│                      │정지시험                                                │                                                                          │

│                      │? 개질기 노 내압 불평형 정지                           │                                                                          │

│                      │시험                                                    │                                                                          │

│                      │? 공기-연료가스 비율 불평형                            │                                                                          │

│                      │정지시험                                                │                                                                          │

│                      │? 증기-탄소 비율 불평형 정지                           │                                                                          │

│                      │시험                                                    │                                                                          │

│                      │? 셀 간 온도차 상승 정지시험                           │                                                                          │

│                      │? 연료전지 모듈 고온도 정지                            │                                                                          │

│                      │시험                                                    │                                                                          │

│                      │? 수동정지 및 복귀                                     │                                                                          │

│                      │? 개질기 노 점검문 상태확인                            │                                                                          │

│                      │? 가스누설 탐지 정지시험                               │                                                                          │

│                      │? 배열회수장치(HRU) 인터록                             │                                                                          │

│                      │시험                                                    │                                                                          │

│                      │? 연료가스 배관 표시상태                               │                                                                          │

│                      │                                                        │                                                                          │

│  (수소형)            │? 연료가스 고압력/고온도                               │? 트립 인터록 도면                                                       │

│                      │  정지시험                                              │? 연료계통 도면                                                          │

│                      │? 공기송풍장치 불량 정지시험                           │? 제어계통 도면                                                          │

│                      │? 셀 간 온도차 상승 정지시험                           │? 계기교정시험 성적서                                                    │

│                      │? 스택 간 전압 차 불평형 정                            │? 경보회로시험 성적서                                                    │

│                      │지시험                                                  │? 수소가스 성분분석 성적서                                               │

│                      │? 연료전지 모듈 고온도 정지                            │                                                                          │

│                      │시험                                                    │                                                                          │

│                      │? 반응열 냉각수 고압력/고온도                          │                                                                          │

│                      │정지시험                                                │                                                                          │

│                      │? 수동 정지 및 복귀                                    │                                                                          │

│                      │? 가스누설감지 정지시험                                │                                                                          │

│                      │? 배열회수장치(HRU) 인터록                             │                                                                          │

│                      │시험                                                    │                                                                          │

│                      │? 방폭구역 수소가스 누설감지                           │                                                                          │

│                      │정지시험                                                │                                                                          │

│                      │? 방폭구역 송풍기 이상감지                             │                                                                          │

│                      │정지시험                                                │                                                                          │

│                      │? 수소 압력용기 및 배관 고압                           │                                                                          │

│                      │력 방지안전장치 시험                                    │                                                                          │

│                      │? 수소가스 순도 측정                                   │                                                                          │

│                      │? 연료가스 배관 표시상태                               │                                                                          │

│                      │                                                        │                                                                          │

│4. 전력변환장치       │                                                        │                                                                          │

│? 일반규격           │? 규격확인                                             │? 단선결선도                                                             │

│                      │                                                        │? 시퀀스 도면                                                            │

│                      │                                                        │? 보호장치 및 계전기시험 성                                              │

│? 본체               │? 외관검사                                             │적서                                                                      │

│                      │? 절연저항                                             │? 절연저항시험성적서                                                     │

│                      │? 제어회로 및 경보장치                                 │? 경보회로시험성적서                                                     │

│                      │? 역방향운전 제어시험                                  │? 부대설비시험성적서                                                     │

│                      │? 단독 운전 방지시험                                   │                                                                          │

│                      │                                                        │                                                                          │

│5. 변압기             │? 기력발전소 변압기 정기검사                           │? 기력발전소 변압기 정기검사                                             │

│                      │항목에 준함                                             │준비자료에 준함                                                           │

│                      │                                                        │                                                                          │

│6. 차단기             │? 기력발전소 차단기 정기검사                           │? 기력발전소 차단기 정기검사                                             │

│                      │항목에 준함                                             │준비자료에 준함                                                           │

│                      │                                                        │                                                                          │

│7. 종합연동시험       │                                                        │? 종합 인터록 도면                                                       │

│                      │                                                        │                                                                          │

│8. 부하운전시험       │? 정격부하운전(2h)시험(스택                            │? 출력 기록지                                                            │

│                      │사용연수에 따른 계산된 출                               │? 전회검사 이후 총 운전 및기                                             │

│                      │력 확인)                                                │동횟수                                                                    │

│                      │? 부하운전시험 의견                                    │? 전회검사 이후 주요정비 내용                                            │

  비고 : 세부 검사내용 중 호기당 100kW이하는 검사기준을 따른다.                                                                                                 

  Ⅱ- 8 구역전기사업의 송전?변전?배전설비                                                                                                                     

   □ 변전설비                                                                                                                                                  

┌───────────┬──────────────────────────┐                                                                                

│검사항목              │세부 검사내용                                       │수검자 준비자료                                                               │

│                      │                                                    │                                                                              │

│1. 변압기             │                                                    │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│? 일반규격           │? 규격확인                                         │? 전회검사 성적서                                                            │

│                      │                                                    │? 변압기 및 부대설비 규격서                                                  │

│? 변압기시험         │? 외관검사                                         │? 관련설비 단선결선도                                                        │

│                      │? 조작용 전원 및 회로점검                          │? 시퀀스 도면                                                                │

│                      │? 보호장치 및 계전기시험                           │? 보호계전기시험 성적서                                                      │

│                      │? 절연저항 측정                                    │? 계기교정시험 성적서                                                        │

│                      │? 절연유 내압시험                                  │? 경보회로시험 성적서                                                        │

│                      │? 탭절환장치시험                                   │? 절연저항 성적서                                                            │

│                      │? 제어회로 및 경보장치시험                         │? 절연유 내압시험 성적서                                                     │

│                      │? 부하시험                                         │? 무정전시험 관련 성적서                                                     │

│                      │? (온도 측정)                                      │                                                                              │

│                      │? (코로나 측정)                                    │                                                                              │

│                      │? (피뢰기 누설전류 측정)                           │                                                                              │

│                      │? (부분방전 측정)                                  │                                                                              │

│                      │? (절연유가스 분석)                                │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 수분 측정)                              │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 순도 측정)                              │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 SO2 측정)                               │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 누기 측정)                              │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│2. 차단기             │                                                    │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│? 일반규격           │? 규격확인                                         │? 전회검사 성적서                                                            │

│                      │                                                    │? 차단기 및 부대설비 규격서                                                  │

│? 차단기시험         │? 외관검사                                         │? 관련설비 단선결선도                                                        │

│                      │? 조작용 전원 및 회로점검                          │? 시퀀스 도면                                                                │

│                      │? 보호장치 및 계전기시험                           │? 보호계전기시험 성적서                                                      │

│                      │? 절연저항 측정                                    │? 계기교정시험 성적서                                                        │

│                      │? 절연유 내압시험(OCB)                             │? 경보회로시험 성적서                                                        │

│                      │? 제어회로 및 경보장치시험                         │? 절연저항 성적서                                                            │

│                      │? 개폐기 인터록                                    │? 절연유 내압시험 성적서                                                     │

│                      │? 개폐표시 상태확인                                │? 무정전시험 관련 성적서                                                     │

│                      │                                                    │                                                                              │

│                      │? 압축장치                                         │                                                                              │

│                      │? 가스절연장치                                     │                                                                              │

│                      │? 부하시험                                         │                                                                              │

│                      │? (온도 측정)                                      │                                                                              │

│                      │? (코로나 측정)                                    │                                                                              │

│                      │? (피뢰기 누설전류 측정)                           │                                                                              │

│                      │? (부분방전 측정)                                  │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 수분 측정)                              │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 순도 측정)                              │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 SO2 측정)                               │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 누기 측정)                              │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│3. 모선설비           │                                                    │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│? 일반규격           │? 규격확인                                         │? 전회검사 성적서                                                            │

│                      │                                                    │? 모선설비 및 부대설비 규격서                                                │

│? 모선설비시험       │? 외관검사                                         │? 관련설비 단선결선도                                                        │

│                      │? 보호장치 및 계전기시험                           │? 시퀀스 도면                                                                │

│                      │? 절연저항 측정                                    │? 보호계전기시험 성적서                                                      │

│                      │? 제어회로 및 경보장치시험                         │? 경보회로시험 성적서                                                        │

│                      │? 부하시험                                         │? 절연저항 성적서                                                            │

│                      │? (온도 측정)                                      │? 무정전시험 관련 성적서                                                     │

│                      │? (코로나 측정)                                    │                                                                              │

│                      │? (피뢰기 누설전류 측정)                           │                                                                              │

│                      │? (부분방전 측정)                                  │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 수분 측정)                              │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 순도 측정)                              │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 SO2 측정)                               │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 누기 측정)                              │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│4. 조상설비           │                                                    │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│? 일반규격           │? 규격확인                                         │? 전회검사 성적서                                                            │

│                      │                                                    │? 조상설비 및 부대설비 규격서                                                │

│? 조상설비시험       │? 외관검사                                         │? 관련설비 단선결선도                                                        │

│                      │? 조작용 전원 및 회로점검                          │? 시퀀스 도면                                                                │

│                      │? 보호장치 및 계전기시험                           │? 보호계전기시험 성적서                                                      │

│                      │                                                    │                                                                              │

│                      │? 절연저항 측정                                    │? 계기교정시험 성적서                                                        │

│                      │? 절연유 내압시험                                  │? 경보회로시험 성적서                                                        │

│                      │? 제어회로 및 경보장치시험                         │? 절연저항 성적서                                                            │

│                      │? 부하시험                                         │? 절연유 내압시험 성적서                                                     │

│                      │? (온도 측정)                                      │? 무정전시험 관련 성적서                                                     │

│                      │? (코로나 측정)                                    │                                                                              │

│                      │? (부분방전 측정)                                  │                                                                              │

│                      │? (절연유가스 분석)                                │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│5. 부대설비           │? 절연유 유출방지시설                              │                                                                              │

│                      │? 피뢰장치                                         │                                                                              │

│                      │? 계기용 변성기                                    │                                                                              │

│                      │? 중성점 접지장치                                  │                                                                              │

│                      │? 냉각장치                                         │                                                                              │

│                      │? 위험 및 상표시찰 등                              │                                                                              │

│                      │? 단로기 및 접지단로기                             │                                                                              │

│                      │? 조명 및 방재설비                                 │                                                                              │

│                      │? 울타리, 담 등의 시설                             │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│6. 접지설비           │                                                    │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│? 일반규격           │? 규격확인                                         │? 전회검사 성적서                                                            │

│                      │                                                    │? 접지저항 성적서                                                            │

│? 접지설비           │? 외관검사                                         │                                                                              │

│                      │? 접지시설상태                                     │                                                                              │

│                      │? 접지저항 측정                                    │                                                                              │

  비고 : 세부 검사내용 중 (   ) 내용은 무정전검사에 적용                                                                                                        

  □ 송전선로                                                                                                                                                   

   ○ 가공송전선로                                                                                                                                              

┌───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐

│검사항목      │세부 검사내용                                                 │수검자 준비자료                                                             │

├───────┼───────────────────────────────┤                                                                            │

│1. 지지물     │                                                              │                                                                            │

│              │                                                              │                                                                            │

│? 일반규격   │? 규격확인                                                   │?전회검사 성적서                                                           │

│              │                                                              │? 송전선로 및 부대설비 규격서                                              │

│? 지지물     │? 외관검사                                                   │? 송전선로 계통도                                                          │

│              │? 조립상태 및 시설상태                                       │? 송전선로 경과지도                                                        │

│              │? 경간확인                                                   │? 기별 재료대장                                                            │

│              │? 접지시설상태                                               │? 과도접지저항시험 성적서                                                  │

│              │                                                              │? 절연저항 성적서                                                          │

│2. 전선로     │                                                              │? 보호계전기시험 성적서                                                    │

│              │                                                              │? 무정전시험 관련 성적서                                                   │

│? 일반규격   │? 규격확인                                                   │                                                                            │

│              │                                                              │                                                                            │

│?  전력선 및 │? 외관검사                                                   │                                                                            │

│가공지선      │? 전선의 지상고와 이도                                       │                                                                            │

│              │? 건조물 또는 수목과 이격거리                                │                                                                            │

│              │? 타전선로와의 접근 및 교차                                  │                                                                            │

│              │? Spacer 또는 Spacer Damper                                  │                                                                            │

│              │취부상태                                                      │                                                                            │

│              │? Sleeve 시설상태                                            │                                                                            │

│              │? 전선의 접속상태                                            │                                                                            │

│              │? 지지물과 절연간격                                          │                                                                            │

│              │? 애자장치 시설상태                                          │                                                                            │

│              │? 보안공사 시설                                              │                                                                            │

│              │? 절연저항                                                   │                                                                            │

│              │? 보호계전기 연동시험                                        │                                                                            │

│              │? 부하시험                                                   │                                                                            │

│              │? 기타 기술기준에 적합여부                                   │                                                                            │

│              │? (온도 측정)                                                │                                                                            │

│              │? (코로나 측정)                                              │                                                                            │

│              │                                                              │                                                                            │

│              │                                                              │                                                                            │

│3. 차단기     │                                                              │                                                                            │

│? 일반규격   │? 규격확인                                                   │? 전회검사 성적서                                                          │

│              │                                                              │                                                                            │

│? 차단기시험 │? 외관검사                                                   │? 차단기 및 부대설비 규격서                                                │

│              │? 조작용 전원 및 회로점검                                    │? 관련설비 단선결선도                                                      │

│              │? 보호장치 및 계전기시험                                     │? 시퀀스 도면                                                              │

│              │? 절연저항 측정                                              │? 보호계전기시험 성적서                                                    │

│              │? 절연유 내압시험(OCB)                                       │? 계기교정시험 성적서                                                      │

│              │? 제어회로 및 경보장치시험                                   │? 경보회로시험 성적서                                                      │

│              │? 개폐기 인터록                                              │? 절연저항 성적서                                                          │

│              │? 개폐표시 상태확인                                          │? 절연유 내압시험 성적서                                                   │

│              │? 압축장치                                                   │? 무정전시험 관련 성적서                                                   │

│              │? 가스절연장치                                               │                                                                            │

│              │? 부하시험                                                   │                                                                            │

│              │? (온도 측정)                                                │                                                                            │

│              │? (코로나 측정)                                              │                                                                            │

│              │? (피뢰기 누설전류 측정)                                     │                                                                            │

│              │? (부분방전 측정)                                            │                                                                            │

│              │? (SF6가스 수분 측정)                                        │                                                                            │

│              │? (SF6가스 순도 측정)                                        │                                                                            │

│              │? (SF6가스 SO2 측정)                                         │                                                                            │

│              │? (SF6가스 누기 측정)                                        │                                                                            │

│              │                                                              │                                                                            │

│4. 부대설비   │? 피뢰장치                                                   │                                                                            │

│              │? 계기용 변성기                                              │                                                                            │

│              │? 위험 및 상표시찰 등                                        │                                                                            │

│              │? 단로기 및 접지단로기                                       │                                                                            │

│              │                                                              │                                                                            │

│5. 접지설비   │                                                              │                                                                            │

│              │                                                              │                                                                            │

│? 일반규격   │? 규격확인                                                   │? 전회검사 성적서                                                          │

│              │                                                              │? 접지저항 성적서                                                          │

│? 접지설비   │? 외관검사                                                   │                                                                            │

│              │? 접지시설상태                                               │                                                                            │

│              │? 접지저항 측정                                              │                                                                            │

  비고 : 세부 검사내용 중 (   ) 내용은 무정전검사에 적용                                                                                                        

   ○ 지중송전선로                                                                                                                                              

┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│검사항목              │세부 검사내용                                       │수검자 준비자료                                                               │

├───────────┼──────────────────────────┤                                                                              │

│1. 전선로             │                                                    │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│? 일반규격           │? 규격확인                                         │? 전회검사 성적서                                                            │

│                      │                                                    │? 송전선로 및 부대설비 규격서                                                │

│? 전선로             │? 외관검사                                         │? 송전선로 계통도                                                            │

│                      │? 케이블접속 및 포설상태                           │? 송전선로 경과지도                                                          │

│                      │? 접지시설상태                                     │? 절연저항 성적서                                                            │

│                      │? 절연저항                                         │? 접지저항시험 성적서                                                        │

│                      │? 금구류 시설상태                                  │? 보호계전기시험 성적서                                                      │

│                      │? 보호계전기 연동시험                              │? 무정전시험 관련 성적서                                                     │

│                      │? 부하시험                                         │                                                                              │

│                      │? 구조물 시설상태                                  │                                                                              │

│                      │? 선로침하 상태                                    │                                                                              │

│                      │? (온도 측정)                                      │                                                                              │

│                      │? (부분방전 측정)                                  │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│2. 차단기             │                                                    │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│? 일반규격           │? 규격확인                                         │? 전회검사 성적서                                                            │

│                      │                                                    │? 차단기 및 부대설비 규격서                                                  │

│? 차단기시험         │? 외관검사                                         │? 관련설비 단선결선도                                                        │

│                      │? 조작용 전원 및 회로점검                          │? 시퀀스 도면                                                                │

│                      │? 보호장치 및 계전기시험                           │? 보호계전기시험 성적서                                                      │

│                      │? 절연저항 측정                                    │? 계기교정시험 성적서                                                        │

│                      │? 절연유 내압시험(OCB)                             │? 경보회로시험 성적서                                                        │

│                      │? 제어회로 및 경보장치시험                         │? 절연저항 성적서                                                            │

│                      │? 개폐기 인터록                                    │? 절연유 내압시험 성적서                                                     │

│                      │? 개폐표시 상태확인                                │? 무정전시험 관련 성적서                                                     │

│                      │? 압축장치                                         │                                                                              │

│                      │? 가스절연장치                                     │                                                                              │

│                      │? 부하시험                                         │                                                                              │

│                      │? (온도 측정)                                      │                                                                              │

│                      │? (코로나 측정)                                    │                                                                              │

│                      │? (피뢰기 누설전류 측정)                           │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│                      │? (부분방전 측정)                                  │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 수분 측정)                              │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 순도 측정)                              │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 SO2 측정)                               │                                                                              │

│                      │? (SF6가스 누기 측정)                              │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│3. 부대설비           │? 위험 및 상표시찰 등                              │                                                                              │

│                      │? 계기용 변성기                                    │                                                                              │

│                      │? 단로기 및 접지단로기                             │                                                                              │

│                      │? 환기 및 배수설비                                 │                                                                              │

│                      │? 조명 및 방재설비                                 │                                                                              │

│                      │? 방수시설 상태                                    │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│4. 접지설비           │                                                    │                                                                              │

│                      │                                                    │                                                                              │

│? 일반규격           │? 규격확인                                         │? 전회검사 성적서                                                            │

│                      │                                                    │? 접지저항 성적서                                                            │

│                      │                                                    │                                                                              │

│? 접지설비           │? 외관검사                                         │                                                                              │

│                      │? 접지시설상태                                     │                                                                              │

│                      │? 접지저항 측정                                    │                                                                              │

  비고 : 세부 검사내용 중 (   ) 내용은 무정전검사에 적용                                                                                                        

  □ 배전선로                                                                                                                                                   

   ○ 가공배전선로                                                                                                                                              

┌───────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│검사항목              │세부 검사내용                                     │수검자 준비자료                                                                 │

├───────────┼─────────────────────────┤                                                                                │

│1. 지지물             │                                                  │                                                                                │

│                      │                                                  │                                                                                │

│?일반규격            │? 규격확인                                       │? 전회검사 성적서                                                              │

│                      │                                                  │? 케이블 및 부대설비 규격서                                                    │

│? 지지물             │? 외관검사                                       │? 배전선로 계통도                                                              │

│                      │? 조립상태 및 시설상태                           │? 배전선로 경과지도                                                            │

│                      │? 경간확인                                       │? 접지저항시험 성적서                                                          │

│                      │? 접지시설상태                                   │? 절연저항 성적서                                                              │

│                      │                                                  │? 보호계전기시험 성적서                                                        │

│2. 전선로             │                                                  │? 무정전시험 관련 성적서                                                       │

│                      │                                                  │                                                                                │

│? 일반규격           │? 규격확인                                       │                                                                                │

│                      │                                                  │                                                                                │

│? 전력선 및 가공지선 │? 외관검사                                       │                                                                                │

│                      │? 전선의 접속 및 시설상태                        │                                                                                │

│                      │? 전선의 지상고 및 경간확인                      │                                                                                │

│                      │? 건조물 또는 수목과 이격거                      │                                                                                │

│                      │리                                                │                                                                                │

│                      │? 타전선로와의 접근 및 교차                      │                                                                                │

│                      │? 지지물과 절연간격                              │                                                                                │

│                      │? 애자장치 시설상태                              │                                                                                │

│                      │? 접지시설상태                                   │                                                                                │

│                      │? 절연저항                                       │                                                                                │

│                      │? 금구류 시설상태                                │                                                                                │

│                      │? 보호계전기 연동시험                            │                                                                                │

│                      │? 부하시험                                       │                                                                                │

│                      │? 기타 기술기준에 적합여부                       │                                                                                │

│                      │? (온도 측정)                                    │                                                                                │

│                      │? (피뢰기 누설전류 측정)                         │                                                                                │

│                      │? (코로나 측정)                                  │                                                                                │

│                      │? (부분방전 측정)                                │                                                                                │

│                      │                                                  │                                                                                │

│3. 변압기             │                                                  │                                                                                │

│? 일반규격           │? 규격확인                                       │? 전회검사 성적서                                                              │

│                      │                                                  │                                                                                │

│? 변압기시험         │? 외관검사                                       │? 변압기 및 부대설비 규격서                                                    │

│                      │? 절연저항 측정                                  │? 관련설비 단선결선도                                                          │

│                      │? 절연유 내압시험                                │? 계기교정시험 성적서                                                          │

│                      │? 부하시험                                       │? 절연저항 성적서                                                              │

│                      │? (온도 측정)                                    │? 절연유 내압시험 성적서                                                       │

│                      │? (코로나 측정)                                  │? 무정전시험 관련 성적서                                                       │

│                      │? (피뢰기 누설전류 측정)                         │                                                                                │

│                      │? (부분방전 측정)                                │                                                                                │

│                      │? (절연유가스 분석)                              │                                                                                │

│                      │                                                  │                                                                                │

│                      │                                                  │                                                                                │

│4. 차단기(개폐기)     │                                                  │                                                                                │

│                      │                                                  │                                                                                │

│? 일반규격           │? 규격확인                                       │? 전회검사 성적서                                                              │

│                      │                                                  │? 차단기(개폐기) 및 부대설비                                                   │

│?차단기(개폐기)시    │? 외관검사                                       │규격서                                                                          │

│험                    │? 조작용 전원 및 회로점검                        │? 관련설비 단선결선도                                                          │

│                      │? 보호장치 및 계전기시험                         │? 시퀀스 도면                                                                  │

│                      │? 절연저항 측정                                  │? 보호계전기시험 성적서                                                        │

│                      │? 제어회로 및 경보장치시험                       │? 계기교정시험 성적서                                                          │

│                      │? 개폐기 인터록                                  │? 경보회로시험 성적서                                                          │

│                      │? 개폐표시 상태확인                              │? 절연저항 성적서                                                              │

│                      │? 가스절연장치                                   │? 무정전시험 관련 성적서                                                       │

│                      │? 부하시험                                       │                                                                                │

│                      │? (온도 측정)                                    │                                                                                │

│                      │? (코로나 측정)                                  │                                                                                │

│                      │? (피뢰기 누설전류 측정)                         │                                                                                │

│                      │? (부분방전 측정)                                │                                                                                │

│                      │? (SF6가스 수분 측정)                            │                                                                                │

│                      │? (SF6가스 순도 측정)                            │                                                                                │

│                      │? (SF6가스 SO2 측정)                             │                                                                                │

│                      │? (SF6가스 누기 측정)                            │                                                                                │

│                      │                                                  │                                                                                │

│5. 부대설비           │? 피뢰장치                                       │                                                                                │

│                      │? 계기용 변성기                                  │                                                                                │

│                      │? 위험 및 상표시찰 등                            │                                                                                │

│                      │? 단로기 및 접지단로기                           │                                                                                │

│                      │                                                  │                                                                                │

│6. 접지설비           │                                                  │                                                                                │

│                      │                                                  │                                                                                │

│? 일반규격           │? 규격확인                                       │? 전회검사 성적서                                                              │

│                      │                                                  │? 접지저항 성적서                                                              │

│? 접지설비           │? 외관검사                                       │                                                                                │

│                      │? 접지시설상태                                   │                                                                                │

│                      │? 접지저항 측정                                  │                                                                                │

  비고 : 세부 검사내용 중 (   ) 내용은 무정전검사에 적용                                                                                                        

   ○ 지중배전선로                                                                                                                                              

┌────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│검사항목                │세부 검사내용                                 │수검자 준비자료                                                                   │

├────────────┼───────────────────────┤                                                                                  │

│1. 전선로               │                                              │                                                                                  │

│                        │                                              │                                                                                  │

│? 일반규격             │? 규격확인                                   │? 전회검사 성적서                                                                │

│                        │                                              │? 케이블 및 부대설비 규격서                                                      │

│? 전선로               │? 외관검사                                   │? 배전선로 계통도                                                                │

│                        │? 케이블접속 및 포설상태                     │? 배전선로 경과지도                                                              │

│                        │? 접지시설상태                               │? 접지저항시험 성적서                                                            │

│                        │? 절연저항                                   │? 절연저항 성적서                                                                │

│                        │? 절연내력                                   │? 절연내력시험 성적서                                                            │

│                        │? 금구류 시설상태                            │? 보호계전기시험 성적서                                                          │

│                        │? 타전선로 및 타설비와의                     │? 무정전시험 관련 성적서                                                         │

│                        │   이격거리                                   │                                                                                  │

│                        │? 케이블 보호설비 시설상태                   │                                                                                  │

│                        │? 케이블 방재설비 시설상태                   │                                                                                  │

│                        │? 보호계전기 연동시험                        │                                                                                  │

│                        │? 부하시험                                   │                                                                                  │

│                        │? 구조물 시설상태                            │                                                                                  │

│                        │? 선로침하 상태                              │                                                                                  │

│                        │? (온도 측정)                                │                                                                                  │

│                        │? (피뢰기 누설전류 측정)                     │                                                                                  │

│                        │? (부분방전 측정)                            │                                                                                  │

│                        │                                              │                                                                                  │

│2. 변압기               │                                              │                                                                                  │

│                        │                                              │                                                                                  │

│? 일반규격             │? 규격확인                                   │? 전회검사 성적서                                                                │

│                        │                                              │? 변압기 및 부대설비 규격서                                                      │

│? 변압기시험           │? 외관검사                                   │? 관련설비 단선결선도                                                            │

│                        │? 절연저항 측정                              │? 계기교정시험 성적서                                                            │

│                        │? 절연유 내압시험                            │? 절연저항 성적서                                                                │

│                        │? 부하시험                                   │? 절연유 내압시험 성적서                                                         │

│                        │? (온도 측정)                                │? 무정전시험 관련 성적서                                                         │

│                        │? (코로나 측정)                              │                                                                                  │

│                        │? (피뢰기 누설전류 측정)                     │                                                                                  │

│                        │? (부분방전 측정)                            │                                                                                  │

│                        │? (절연유가스 분석)                          │                                                                                  │

│                        │                                              │                                                                                  │

│3. 차단기               │                                              │                                                                                  │

│                        │                                              │                                                                                  │

│? 일반규격             │? 규격확인                                   │? 전회검사 성적서                                                                │

│                        │                                              │? 차단기 및 부대설비 규격서                                                      │

│? 차단기시험           │? 외관검사                                   │? 관련설비 단선결선도                                                            │

│                        │? 조작용 전원 및 회로점검                    │? 시퀀스 도면                                                                    │

│                        │? 보호장치 및 계전기시험                     │? 보호계전기시험 성적서                                                          │

│                        │? 절연저항 측정                              │? 계기교정시험 성적서                                                            │

│                        │? 제어회로 및 경보장치시험                   │? 경보회로시험 성적서                                                            │

│                        │? 개폐기 인터록                              │? 절연저항 성적서                                                                │

│                        │? 개폐표시 상태확인                          │? 무정전시험 관련 성적서                                                         │

│                        │? 가스절연장치                               │                                                                                  │

│                        │? 부하시험                                   │                                                                                  │

│                        │? (온도 측정)                                │                                                                                  │

│                        │? (코로나 측정)                              │                                                                                  │

│                        │? (피뢰기 누설전류 측정)                     │                                                                                  │

│                        │? (부분방전 측정)                            │                                                                                  │

│                        │? (SF6가스 수분 측정)                        │                                                                                  │

│                        │? (SF6가스 순도 측정)                        │                                                                                  │

│                        │? (SF6가스 SO2 측정)                         │                                                                                  │

│                        │? (SF6가스 누기 측정)                        │                                                                                  │

│                        │                                              │                                                                                  │

│4. 부대설비             │? 위험 및 상표시찰 등                        │                                                                                  │

│                        │? 계기용 변성기                              │                                                                                  │

│                        │? 단로기 및 접지단로기                       │                                                                                  │

│                        │? 환기 및 배수설비                           │                                                                                  │

│                        │? 조명 및 방재설비                           │                                                                                  │

│                        │? 방수시설 상태                              │                                                                                  │

│                        │                                              │                                                                                  │

│5. 접지설비             │                                              │                                                                                  │

│                        │                                              │                                                                                  │

│? 일반규격             │? 규격확인                                   │? 전회검사 성적서                                                                │

│                        │                                              │? 접지저항 성적서                                                                │

│? 접지설비             │? 외관검사                                   │                                                                                  │

│                        │? 접지시설상태                               │                                                                                  │

│                        │? 접지저항 측정                              │                                                                                  │

  비고 : 세부 검사내용 중 (   ) 내용은 무정전검사에 적용                                                                                                        

   Ⅱ- 9 전기저장장치                                                                                                                                           

┌───────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│검사항목              │세부 검사내용                                 │수검자 준비자료                                                                     │

├───────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│1. 전기저장장치       │                                              │                                                                                    │

│? 일반규격           │? 규격확인                                   │? 설비변경 내역서                                                                  │

│                      │                                              │                                                                                    │

│2. 이차전지           │                                              │                                                                                    │

│? 일반규격           │? 규격확인                                   │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│? 본체               │? 외관검사                                   │? 절연저항시험 성적서                                                              │

│3. 전력변환장치       │? 절연저항                                   │? 접지저항시험 성적서                                                              │

│? 일반규격           │? 특성시험                                   │? 경보회로시험 성적서                                                              │

│? 본체               │ - 충전 및 방전 전압                          │? 특성시험 성적서                                                                  │

│                      │ - 충전 및 방전 전류                          │                                                                                    │

│                      │ - 과충전시험                                 │                                                                                    │

│                      │ - 과방전시험                                 │                                                                                    │

│                      │ - 온도특성시험                               │                                                                                    │

│                      │? BMS 기능시험(특성시험                      │                                                                                    │

│                      │   이외의 시험                                │? BMS 기능시험 성적서                                                              │

│                      │ - 계측기능시험                               │? 접지저항시험 성적서                                                              │

│                      │ - 보호기능시험                               │? 절연저항시험 성적서                                                              │

│                      │ - 제어기능시험                               │? 경보회로시험 성적서                                                              │

│                      │ - 비상정지기능시험                           │? 특성시험 성적서                                                                  │

│                      │? 규격확인                                   │                                                                                    │

│                      │? 외관검사                                   │                                                                                    │

│                      │? 접지시설 상태                              │                                                                                    │

│                      │? 절연저항                                   │                                                                                    │

│                      │? 특성시험                                   │                                                                                    │

│                      │ - 충전 및 방전 전압                          │                                                                                    │

│                      │ - 충전 및 방전 전류                          │                                                                                    │

│                      │ - 과도응답 특성시험                          │                                                                                    │

│                      │ - 온도특성시험                               │                                                                                    │

│                      │? 단독운전 방지시험                          │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│                      │? PCS 기능시험(특성시험 이                   │? PCS 기능시험성적서                                                               │

│                      │외의 시험)                                    │                                                                                    │

│                      │ - 계측기능시험                               │                                                                                    │

│                      │ - 보호기능시험                               │                                                                                    │

│                      │ - 제어기능시험                               │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│                      │? EMS 기능시험(BMS 기능시                    │? EMS 기능시험성적서                                                               │

│                      │험 이외의 시험)                               │                                                                                    │

│                      │ - 충전율 제한시험                            │                                                                                    │

│                      │ - 추가충전 방지시험                          │                                                                                    │

│                      │ - 계측기능시험                               │                                                                                    │

│                      │ - 보호기능시험                               │                                                                                    │

│                      │ - 제어기능시험                               │                                                                                    │

│                      │ - 비상정지기능시험                           │                                                                                    │

│                      │? 운영정보 보관상태 확인                     │                                                                                    │

│                      │? 운영기록 분석                              │? 운영정보 기록 자료                                                               │

│                      │? 전기저장장치(ESS) 통합관                   │                                                                                    │

│                      │리시스템 연계                                 │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│4. 변압기             │? 기력발전소 변압기                          │? 기력발전소 변압기 준비자료에                                                     │

│                      │   검사항목에 준함                            │준함                                                                                │

│                      │                                              │                                                                                    │

│5. 차단기             │? 기력발전소 차단기                          │? 기력발전소 차단기 준비자료에                                                     │

│                      │   항목에 준함                                │준함                                                                                │

│                      │                                              │                                                                                    │

│6. 전선로(모선)       │                                              │                                                                                    │

│? 일반규격           │? 규격확인                                   │? 전선로 및 부대설비 규격서                                                        │

│                      │                                              │                                                                                    │

│? 전선로(가공, 지    │? 외관검사                                   │? 단선결선도                                                                       │

│중, GIB, 기타)        │? 보호장치 및 계전기시험                     │? 보호계전기 결선도                                                                │

│                      │? 절연저항 측정                              │? 시퀀스 도면                                                                      │

│                      │? 절연내력시험                               │? 보호장치 및 계전기시험 성적                                                      │

│                      │                                              │서                                                                                  │

│? 부대설비           │? 피뢰장치                                   │? 상회전 및 Loop시험 성적서                                                        │

│                      │? 계기용 변성기                              │? 절연내력시험 성적서                                                              │

│                      │? 위험표시                                   │? 절연저항시험 성적서                                                              │

│                      │? 울타리, 담 등의 시설상태                   │? 경보회로시험 성적서                                                              │

│                      │? 상별 및 모의모선 표시상태                  │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│7. 부대설비           │? 설치환경                                   │? 주요설비 배치도                                                                  │

│                      │ - 설치장소                                   │                                                                                    │

│                      │ - 이격거리                                   │                                                                                    │

│                      │? 공조(환경)시설 확인                        │? 온?습도 등 기록지                                                               │

│                      │ - 환기설비 확인                              │                                                                                    │

│                      │ - 온?습도 등 확인                           │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│8. 접지설비           │? 접지저항 확인                              │? 접지저항시험 성적서                                                              │

│                      │? 접지상태 확인                              │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│9. 종합연동시험       │? 종합연동상태 확인                          │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│10. 부하운전시험      │?정격출력으로 충전 및                        │? 출력기록지                                                                       │

│                      │방전시험(각 15분)                             │                                                                                    │

│                      │(단 태양광 및 풍력 연계                       │                                                                                    │

│                      │형은 최대 가능출력으로                        │                                                                                    │

│                      │충전시험 가능)                                │                                                                                    │

└───────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

   Ⅱ- 10 신재생에너지 발전사업용 연계 송전선로, 변전소                                                                                                         

    □ 변전설비                                                                                                                                                 

    - Ⅱ- 8 구역전기사업자의 송전·변전·배전설비 중 변전설비의 검사항                                                                                          

  목에 따른다.                                                                                                                                                  

    □ 송전선로                                                                                                                                                 

    ○ 가공송전선로                                                                                                                                             

    - Ⅱ- 8 구역전기사업자의 송전·변전·배전설비 중 가공송전선로의 검                                                                                          

  사항목에 따른다.                                                                                                                                              

    ○ 지중송전선로                                                                                                                                             

┌───────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│검사항목              │세부 검사내용                                 │수검자 준비자료                                                                     │

├───────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│1. 전선로             │                                              │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│? 일반규격           │? 규격확인                                   │? 전회검사 성적서                                                                  │

│                      │                                              │? 송전선로 및 부대설비규격서                                                       │

│? 전선로             │? 외관검사                                   │? 송전선로 계통도                                                                  │

│                      │? 케이블접속 및 포설상태                     │? 송전선로 경과지도                                                                │

│                      │? 접지시설상태                               │? 절연저항 성적서                                                                  │

│                      │? 절연저항                                   │? 절연내력시험 성적서                                                              │

│                      │? 절연내력                                   │? 접지저항시험 성적서                                                              │

│                      │? 금구류 시설상태                            │? 보호계전기시험 성적서                                                            │

│                      │? 보호계전기 연동시험                        │? 무정전시험 관련 성적서                                                           │

│                      │? 부하시험                                   │? 물밑전선로 매설상태                                                              │

│                      │? 구조물 시설상태                            │   확인 결과서                                                                      │

│                      │? 선로침하 상태                              │                                                                                    │

│                      │? 물밑전선로의 매설상태                      │                                                                                    │

│                      │? (온도 측정)                                │                                                                                    │

│                      │? (부분방전 측정)                            │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│2. 차단기             │                                              │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│? 일반규격           │? 규격확인                                   │? 전회검사 성적서                                                                  │

│                      │                                              │? 차단기 및 부대설비규격서                                                         │

│? 차단기시험         │? 외관검사                                   │? 관련설비 단선결선도                                                              │

│                      │? 조작용 전원 및 회로점검                    │? 시퀀스 도면                                                                      │

│                      │? 보호장치 및 계전기시험                     │? 보호계전기시험 성적서                                                            │

│                      │? 절연저항 측정                              │? 계기교정시험 성적서                                                              │

│                      │                                              │                                                                                    │

│                      │? 절연유 내압시험(OCB)                       │? 경보회로시험 성적서                                                              │

│                      │? 제어회로 및 경보장치시험                   │? 절연저항 성적서                                                                  │

│                      │? 개폐기 인터록                              │? 절연유 내압시험 성적서                                                           │

│                      │? 개폐표시 상태확인                          │? 무정전시험 관련 성적서                                                           │

│                      │? 압축장치                                   │                                                                                    │

│                      │? 가스절연장치                               │                                                                                    │

│                      │? 부하시험                                   │                                                                                    │

│                      │? (온도 측정)                                │                                                                                    │

│                      │? (코로나 측정)                              │                                                                                    │

│                      │? (피뢰기 누설전류 측정)                     │                                                                                    │

│                      │? (부분방전 측정)                            │                                                                                    │

│                      │? (SF6가스 수분 측정)                        │                                                                                    │

│                      │? (SF6가스 순도 측정)                        │                                                                                    │

│                      │? (SF6가스 SO2 측정)                         │                                                                                    │

│                      │? (SF6가스 누기 측정)                        │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│3. 부대설비           │? 위험 및 상표시찰 등                        │                                                                                    │

│                      │? 계기용 변성기                              │                                                                                    │

│                      │? 단로기 및 접지단로기                       │                                                                                    │

│                      │? 환기 및 배수설비                           │                                                                                    │

│                      │? 조명 및 방재설비                           │                                                                                    │

│                      │? 방수시설 상태                              │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│4. 접지설비           │                                              │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│? 일반규격           │? 규격확인                                   │? 전회검사 성적서                                                                  │

│                      │                                              │? 접지저항 성적서                                                                  │

│                      │                                              │                                                                                    │

│? 접지설비           │? 외관검사                                   │                                                                                    │

│                      │? 접지시설상태                               │                                                                                    │

│                      │? 접지저항 측정                              │                                                                                    │

└───────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

  비고 : 세부 검사내용 중 (   ) 내용은 무정전검사에 적용                                                                                                        

    ○ 개폐소                                                                                                                                                   

┌───────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│검사항목              │세부 검사내용                                 │수검자 준비자료                                                                     │

├───────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│1. 모선설비           │                                              │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│? 일반규격           │? 규격확인                                   │? 전회검사 성적서                                                                  │

│                      │                                              │                                                                                    │

│? 모선설비시험       │? 외관검사                                   │? 모선설비 및 부대 설비 규격서                                                     │

│                      │? 보호장치 및 계전기시험                     │? 관련설비 단선 결선도                                                             │

│                      │? 절연저항 측정                              │? 시퀀스 도면                                                                      │

│                      │? 제어회로 및 경보장치시험                   │? 보호계전기시험성적서                                                             │

│                      │? 부하시험                                   │? 경보회로시험성적서                                                               │

│                      │? (온도 측정)                                │? 절연저항 성적서                                                                  │

│                      │? (코로나 측정)                              │? 무정전시험 관련성적서                                                            │

│                      │? (피뢰기 누설전류 측정)                     │                                                                                    │

│                      │? (부분방전 측정)                            │                                                                                    │

│                      │? (SF6가스 수분 측정)                        │                                                                                    │

│                      │? (SF6가스 순도 측정)                        │                                                                                    │

│                      │? (SF6가스 SO2 측정)                         │                                                                                    │

│                      │? (SF6가스 누기 측정)                        │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│2. 차단기             │                                              │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│? 일반규격           │? 규격확인                                   │? 전회검사 성적서                                                                  │

│                      │                                              │? 차단기 및 부대설비 규격서                                                        │

│? 차단기시험         │? 외관검사                                   │? 관련설비 단선 결선도                                                             │

│                      │? 조작용 전원 및 회로점검                    │? 시퀀스 도면                                                                      │

│                      │? 보호장치 및 계전기시험                     │? 보호계전기시험성적서                                                             │

│                      │? 절연저항 측정                              │? 계기교정시험성적서                                                               │

│                      │? 절연유 내압시험(OCB)                       │? 경보회로시험성적서                                                               │

│                      │? 제어회로 및 경보장치시험                   │? 절연저항 성적서                                                                  │

│                      │? 개폐기 인터록                              │? 절연유 내압시험성적서                                                            │

│                      │? 개폐표시상태확인                           │? 무정전시험 관련성적서                                                            │

│                      │? 압축장치                                   │                                                                                    │

│                      │? 가스절연장치                               │                                                                                    │

│                      │? 부하시험                                   │                                                                                    │

│                      │? (온도 측정)                                │                                                                                    │

│                      │? (코로나 측정)                              │                                                                                    │

│                      │? (피뢰기 누설전류 측정)                     │                                                                                    │

│                      │? (부분방전 측정)                            │                                                                                    │

│                      │? (SF6가스 수분 측정)                        │                                                                                    │

│                      │? (SF6가스 순도 측정)                        │                                                                                    │

│                      │? (SF6가스 SO2 측정)                         │                                                                                    │

│                      │? (SF6가스 누기 측정)                        │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│3. 부대설비           │? 피뢰장치                                   │                                                                                    │

│                      │? 계기용 변성기                              │                                                                                    │

│                      │? 위험 및 상표시찰 등                        │                                                                                    │

│                      │? 단로기 및 접지단로기                       │                                                                                    │

│                      │? 조명 및 방재설비                           │                                                                                    │

│                      │? 울타리, 담 등의 시설                       │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│4. 접지설비           │                                              │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│? 일반규격           │? 규격확인                                   │                                                                                    │

│                      │                                              │                                                                                    │

│? 접지설비           │? 외관검사                                   │? 전회검사 성적서                                                                  │

│                      │? 접지시설상태                               │? 접지저항 성적서                                                                  │

│                      │? 접지저항 측정                              │                                                                                    │

└───────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

  비고 : 세부 검사내용 중 (   ) 내용은 무정전검사에 적용                                                                                                        

  Ⅱ-11 무정전전원장치                                                                                                                                          

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┐

│검사항목                                                            │세부 검사내용                                   │수검자 준비자료                     │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤

│무정전전원장치                                                      │                                                │                                    │

│? 일반규격                                                         │?규격확인                                      │                                    │

│                                                                    │                                                │                                    │

│전선로(모선)                                                        │?규격확인                                      │?보호장치시험 성적서               │

│                                                                    │?외관검사                                      │                                    │

│                                                                    │?보호장치                                      │                                    │

│                                                                    │?절연저항                                      │                                    │

│                                                                    │?절연내력                                      │                                    │

│                                                                    │                                                │                                    │

│차단기                                                              │?규격확인                                      │?보호장치시험 성적서               │

│                                                                    │?외관검사                                      │                                    │

│                                                                    │?보호장치                                      │                                    │

│                                                                    │?절연저항                                      │                                    │

│                                                                    │                                                │                                    │

│이차전지                                                            │?규격확인                                      │                                    │

│                                                                    │?특성시험                                      │                                    │

│                                                                    │ -충전 및 방전전압                              │                                    │

│                                                                    │ -충전 및 방전전류                              │                                    │

│                                                                    │ -과충전시험                                    │                                    │

│                                                                    │ -과방전시험                                    │                                    │

│                                                                    │ -온도특성시험                                  │                                    │

│                                                                    │ -비상정지기능시험                              │                                    │

│                                                                    │                                                │                                    │

│                                                                    │?BMS 기능시험(특성시험 이외                    │?BMS 기능시험 성적서               │

│                                                                    │의 시험)                                        │                                    │

│                                                                    │ -계측기능시험                                  │                                    │

│                                                                    │ -보호기능시험                                  │                                    │

│                                                                    │ -제어기능시험                                  │                                    │

│                                                                    │ -비상정지기능시험                              │                                    │

│                                                                    │                                                │                                    │

│? 본체                                                             │?외관검사                                      │                                    │

│                                                                    │                                                │                                    │

│5. 전력변환장치                                                     │? 규격확인                                     │                                    │

│? 일반규격                                                         │                                                │                                    │

│                                                                    │                                                │                                    │

│? 본체                                                             │?외관검사                                      │?기능시험 성적서                   │

│                                                                    │?특성시험                                      │                                    │

│                                                                    │ -충전 및 방전전압                              │                                    │

│                                                                    │ -충전 및 방전전류                              │                                    │

│                                                                    │ -과충전시험                                    │                                    │

│                                                                    │ -과방전시험                                    │                                    │

│                                                                    │ -온도특성시험                                  │                                    │

│                                                                    │?PCS 기능시험                                  │                                    │

│                                                                    │ -계측기능시험                                  │                                    │

│                                                                    │ -보호기능시험                                  │                                    │

│                                                                    │ -제어기능시험                                  │                                    │

│                                                                    │                                                │                                    │

│6. 부대설비                                                         │?설치환경                                      │?주요설비 배치도                   │

│                                                                    │  -설치장소                                     │                                    │

│                                                                    │  -이격거리                                     │                                    │

│                                                                    │                                                │                                    │

│                                                                    │?운영환경                                      │?온?습도 등 기록지                │

│                                                                    │ -공기조화시설 확인                             │                                    │

│                                                                    │ -온?습도 등 확인                              │                                    │

│                                                                    │ -환기설비 확인                                 │                                    │

│                                                                    │                                                │                                    │

│7. 자동전원공급시험                                                 │?부하절체 상태                                 │                                    │

│                                                                    │?연동시험                                      │                                    │

└──────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┘

별표 0010: 연료전지발전설비 제품검사 수행방법

   [별표 10]                                                                              

  연료전지발전설비 제품검사 수행방법                                                      

   1. 적용범위                                                                            

    연료전지발전설비의 공장품질 검사, 제품 검사를 실시하는데 필요한 모든 사항             

  (정보의 확보, 준비, 검사, 검토, 결정)에 적용하며, 상세 내용은 안전공사                  

  세부기준에 따른다. 다만, 천재지변, 감염병, 비상사태 또는 긴급사항 발생                  

  등의 사유로 해외출장 검사가 곤란한 경우에는 검사기관이 원격 입회하고 국                 

  내에서 검사할 수 있다.                                                                  

   2. 제조시설검사 및 제품검사 프로세스                                                   

  ┌────────┬────────────────────────────────┐  

  │ 신청업체       │한국전기안전공사                                                │  

  ├────────┼────────────────────────────────┤  

  │                │                                                                │  

  │┌──────┐│    ┌────────┐                                        │  

  ││신청서 작성 ││    │문서접수        │                                        │  

  ││            ├┼──┤                │                                        │  

  ││            ││    │                │                                        │  

  │└──────┘│    └┬───────┘                                        │  

  │                │      │                                                        │  

  │                │    ┌┴───────┐  ┌─────────┐  ┌─────┐│  

  │                │    │검사계획 반영   │  │제품초기검사      │  │제조시설  ││  

  │                │    │                │  │                  │  │초기검사  ││  

  │                │    │                ├─┤                  ├─┤(단위공장)││  

  │                │    │                │  │                  │  │          ││  

  │                │    └────────┘  └┬────────┘  └┬────┘│  

  │                │                            │                      │          │  

  │┌──────┐      ┌────────┐    │                      │          │  

  ││검사결과    │불합격│검사결과판정    │    │                      │          │  

  ││보완조치    │      │                ├──┘                      │          │  

  ││            ├┬──┤                │                            │          │  

  ││            ││    │                ├──────────────┘          │  

  ││            ││    │                │                                        │  

  │└┬─────┘│    └┬───────┘                                        │  

  │  │            │      │합격                                                    │  

  │  └──────┼───┤                                                        │  

  │                │      │                                                        │  

  │                │      │                                                        │  

  │                │    ┌┴───────┐                                        │  

  │                │    │검사확인증      │                                        │  

  │  ┌──────┼──┤발행, 제조업체  │                                        │  

  │  │            │    │등록            │                                        │  

  │  │            │    └────────┘                                        │  

  │  │            │                                                                │  

  │┌┴─────┐│    ┌────────┐  ┌─────────┐                │  

  ││제품생산 및 ││    │출하검사접수    │  │제품출하검사      │                │  

  ││출하검사신청││    │                │  │(로트별 샘플링),  │                │  

  ││            ├┼──┤                ├─┤제조시설사후검사  │                │  

  ││            ││    │                │  │                  │                │  

  │└──────┘│    └────────┘  └┬────────┘                │  

  │                │                            │                                  │  

  │┌──────┐      ┌────────┐    │                                  │  

  ││현장설치    │합격  │검사결과판정    │    │                                  │  

  ││            ├┬──┤                ├──┘                                  │  

  ││            ││    │                │                                        │  

  │└──────┘│    └────────┘                                        │  

  │                │                                                                │  

  └────────┴────────────────────────────────┘  

    비고 : 제품출하검사와 제조시설사후검사는 병행하여 실시한다.                           

별표 0001: 사용전점검 확인증(부착용)

  ■ [별지 제1호 서식]                            

  사용전점검 확인증(부착용)                       

  ┌────┰────────────────┐  

  │발행기관┃점검 확인증                     │  

  ├────╂────────────────┤  

  │안전공사┃                                │  

  │        ┃┌──────────────┐│  

  │        ┃│사용전점검 확인증           ││  

  │        ┃├─────┬────────┤│  

  │        ┃│점검일자  │                ││  

  │        ┃├─────┼────────┤│  

  │        ┃│시공업체명│                ││  

  │        ┃├─────┼────────┤│  

  │        ┃│점 검 자  │                ││  

  │        ┃├─────┼────────┤│  

  │        ┃│점검기관  │한국전기안전공사││  

  │        ┃└─────┴────────┘│  

  │        ┃                                │  

  └────┸────────────────┘  

별표 0002: 정기점검 적합확인증(부착용) 및 부적합확인증(부착용)

  ■ [별지 제2호 서식]                                                        

  정기점검 적합확인증(부착용) 및 부적합확인증(부착용)                         

  ┌────┬──────────────┬───────────────┐  

  │발행기관│정기점검 적합확인증(부착용) │정기점검 부적합확인증(부착용) │  

  ├────┼──────────────┼───────────────┤  

  │안전공사│                            │                              │  

  └────┴──────────────┴───────────────┘  

별표 0003: 검사 실시 확인서

  ■ [별지 제3호 서식]                                                                                                                              

    (         )검사 실시 확인서                                                                                                                     

    ┏━━━━━━━━━┳━┯━┯━┯━┯━┯━┳━┯━┯━┓        ┏━━━━━━┯┯┯┯┯┯┯┯━━━━━━━━━━━━━━┓                  

    ┃발 행 번 호       ┃  │  │  │  │  │  ┃  │  │  ┃        ┃고객번호    ││││││││                            ┃                  

    ┣━━━━━━━━━╇━┷━┷━┷━┷━┷━┻━┷━┷━┻━━━━╋━━━━━━┿┷┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━━━━┫                  

    ┃대표자 성명       │                                            ┃검사일자    │  20   .    .    .                        ┃                  

    ┠─────────┼──────────────────────╂──────┼─────────────────────┨                  

    ┃사업장명          │                                            ┃검사결과    │                                          ┃                  

    ┠─────────┼──────────────────────╂──────┼─────────────────────┨                  

    ┃주    소          │                                            ┃검 사 자    │                     (서명)               ┃                  

    ┠─────────┼──────────────────────╂──────┼─────────────────────┨                  

    ┃검사대상 전기설비 │                                            ┃신 청 인    │                     (서명)               ┃                  

    ┠─────────┼──────────────────────╂──────┼─────────────────────┨                  

    ┃산업 및 업종 구분 │                                            ┃차기검사기한│  20   .   .   .까지                      ┃                  

    ┣━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━┻━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫                  

    ┃?? 통지내용(불합격□, 부분합격□, 임시사용□)             │?? 조치방법 및 관련근거                                   ┃                  

    ┠──────────────────────────────┼──────────────────────────────┨                  

    ┃                                                            │                                                            ┃                  

    ┃                                                            │                                                            ┃                  

    ┃                                                            │                                                            ┃                  

    ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫                  

    ┃?? 참고 또는 권고사항 :                                                                                                 ┃                  

    ┠─────────────────────────────────────────────────────────────┨                  

    ┃                                                                                                                          ┃                  

    ┠─────────────────────────────────────────────────────────────┨                  

    ┃                                                                                                                          ┃                  

    ┠─────────────────────────────────────────────────────────────┨                  

    ┃                                                                                                                          ┃                  

    ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫                  

    ┃?? 검사 전 회의 내용                                      │?? 검사 후 회의 내용                                      ┃                  

    ┠──────────────────────────────┼──────────────────────────────┨                  

    ┃ㅇ 전기설비 검사목적 및 내용, 절차, 안전사항 등 설명        │ㅇ 검사결과에 대한 자세한 설명과 개ㆍ보수 사항 안내         ┃                  

    ┃ㅇ 입회자 검사협조 및 개폐기 조작 등 안전작업수칙 준수      │ㅇ 전기설비 원상복구 등 이상 유?무 확인                    ┃                  

    ┃ㅇ 검사 전 엘리베이터, 전산·통신·보안장비 등 사전조치 안내│ㅇ 검사판정 결과에 이의신청 절차 안내                       ┃                  

    ┃ㅇ 비상용 예비발전기 가동 시 과전압 보호에 대한 안내        │ㅇ 검사실시 후 인터넷통신, 엘리베이터, 전산 및 보안장비 등의┃                  

    ┃ㅇ 전기설비 시험 및 조작 시 고장기기의 부동작 가능성 안내   │전원공급(복전)시 장애가 발생할 수 있으니, 관련업체에 연락   ┃                  

    ┃                                                            │하여 필요한 조치를 받도록 안내                              ┃                  

    ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                  

    ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓                  

    ┃?? 개인정보 수집·이용 및 위탁에 따른 업무협조 안내                                                                     ┃                  

    ┃ ㅇ 한국전기안전공사는 전기안전관리법 및 전기사업법에 따라 전기설비에 대한 법정 검사업무를 수행하고 있습니다. 동 검사업무를 원활하게 수┃     

    ┃행하기 위해 개인정보보호법 제15조 및 제17조에 따라 전기설비 검사 등 안전관리업무 및 고객만족업무를 위해 최소한의 개인정보를 수집·┃          

    ┃이용 및 위탁하고 있습니다.                                                                                                ┃                  

    ┃ ㅇ 개인정보 수집·이용 및 위탁에 동의를 거부할 수 있으며, 거부할 경우 각종 검사 및 안전관리 안내 등을 받지 못할 수 있음을 알려드립니다.┃    

    ┃                                                                                                                          ┃                  

    ┃  개인정보보호법 제15조 및 17조                                                       ┃                  

    ┃ ㅇ 목    적 : 전기안전관리법 및 전기사업법에 따른 전기설비 검사 등 안전관리업무 및 고객만족도 조사업무                   ┃                  

    ┃ ㅇ 수집항목 : 검사업무 입회자 등 관계자의 소속(상호)·직책·성명·전화번호(Mobile)·E-mail                               ┃                  

    ┃ ㅇ 보유 및 이용기간 : 준영구                                                                                             ┃                  

    ┃ ㅇ 수 탁 자 : 한국전기안전공사 홈페이지 개인정보처리방침에 게시                                                          ┃                  

    ┃ ㅇ 위탁업무 : 외부 위탁업체 등을 통한 고객만족도 조사업무 등                                                             ┃                  

    ┃ ㅇ 위탁기간 : 해당업무 계약기간 동안 위탁 (홈페이지 개인정보처리방침에 게시)                                             ┃                  

    ┃                                                                                                                          ┃                  

    ┃┌────┬─────┬──┬──┬────────┬───┬────────┮━━━┓                                  ┃                  

    ┃│업무구분│소속(상호)│직책│성명│전화번호(Mobile)│E-mail│동의 여부       ┃(서명)┃                                  ┃                  

    ┃├────┼─────┼──┼──┼────────┼───┼────────╂───┨                                  ┃                  

    ┃│        │          │    │    │                │      │동의□ 미동의□ ┃      ┃                                  ┃                  

    ┃├────┼─────┼──┼──┼────────┼───┼────────╂───┨                                  ┃                  

    ┃│        │          │    │    │                │      │동의□ 미동의□ ┃      ┃                                  ┃                  

    ┃├────┼─────┼──┼──┼────────┼───┼────────╂───┨                                  ┃                  

    ┃│        │          │    │    │                │      │동의□ 미동의□ ┃      ┃                                  ┃                  

    ┃├────┼─────┼──┼──┼────────┼───┼────────╂───┨                                  ┃                  

    ┃│        │          │    │    │                │      │동의□ 미동의□ ┃      ┃                                  ┃                  

    ┃└────┴─────┴──┴──┴────────┴───┴────────┶━━━┛                                  ┃                  

    ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                  

     ※ 1. 전기판매사업자 등에 전기공급 요청시는 본 확인서를 제시하여 주시기 바랍니다.                                                              

    2. 우리공사는 검사와 관련하여 금품수수 및 향응제공 등 부조리 행위는 일체 배격하고 있사오니 협조하여 주시기 바라며, 검사과정                     

    에서의 애로사항 및 불편한 점에 대해서는 연락주시면 최선을 다해 도와 드리겠습니다.(본사 감사실 : 063-716-2724)                                   

    3. 검사확인증은 전기안전여기로(https://safety.kesco.or.kr)에서 고객번호로 출력이 가능하며, 검사결과 보고서를 요청하실 경우에는                  

    전기안전종합정보시스템(https://www.kes.go.kr)에서 제공하여 드립니다.                                                                            

           (전화 : 전국대표 1588-7500,              지역본부             지사 :       -       -          )                                          

                                                       사    장                                                                                     

별표 0004: 전기설비 시정요구서

  ■ [별지 제4호 서식]                                                      

  ┌──────────────────────────────────┐  

  │전기설비 시정요구서                                                 │  

  ├────┬┬────┬───────────────────────┤  

  │고 객 명││검사대상│                                              │  

  ├────┼┼────┼───────────────────────┤  

  │검사종류││발행일자│                                              │  

  ├────┼┴────┴───────────────────────┤  

  │제    목│                                                          │  

  ├────┴─────────────────────────────┤  

  │  지적근거                                                          │  

  │                                                                    │  

  │                                                                    │  

  │                                                                    │  

  │  내    용                                                          │  

  │                                                                    │  

  │                                                                    │  

  │                                                                    │  

  │                                                                    │  

  │                                  검사자                 서 명      │  

  ├──────────────────────────────────┤  

  │  조치계획                                                          │  

  │                                                                    │  

  │                                                                    │  

  │  수검자            서 명        전기안전관리자               서 명 │  

  ├──────────────────────────────────┤  

  │  조치예정일자 :                                                    │  

  └──────────────────────────────────┘  

별표 0005: 전기설비 부실 시공업체 보고

  ■ [별지 제5호 서식]                                            

  ┌─────────────────────────┐          

  │                                                  │          

  │전기설비 부실 시공업체 보고                       │          

  │                                                  │          

  │ 1. 시공업체                                      │          

  │  ○ 업체명 :               ○ 대표자 :        ○전화 :│     

  │  ○ 주  소 :                 ○ 면허종별 및 번호 :│         

  │                                                  │          

  │ 2. 수용가                                        │          

  │  ○ 사업장명 :               ○ 대표자 :        ○전화 :│   

  │  ○ 검사대상설비 : 수용설비                      │          

  │                    발전설비                      │          

  │                    송전설비                      │          

  │                    변전설비                      │          

  │                    배전설비                      │          

  │                                                  │          

  │ 3. 검사내용                                      │          

  │  ○ 검사신청범위 :                               │          

  │  ○ 검사일자 및 검사자 : 1차  20  .    .    . (         )│  

  │                          2차  20  .    .    . (         )│  

  │                                                  │          

  │  ○ 불합격 내용                                  │          

  ├─────────────────────────┤          

  │                                                  │          

  │┌──┬──────┬─────────┐        │          

  ││내용│불합격 사유 │관련근거(법규 및  │        │          

  ││    │            │지시공문)         │        │          

  │├──┼──────┼─────────┤        │          

  ││    │            │                  │        │          

  │└──┴──────┴─────────┘        │          

  │                                                  │          

  │                                                  │          

  │ 첨부  1. 검사실시확인서(전기설비 시정요구서) 1부 │          

  │       2. 검사확인증 1부                          │          

  │       3. 검사신청서 1부                          │          

  │       4. 검사보고서(전기설비 검사서) 1부         │          

  └─────────────────────────┘          

별표 0006: 전기설비검사서

  ■ [별지 제6호 서식]                                                    

  ┌─────────────────────────────────┐  

  │                                                                  │  

  │┌──────────────────┐                          │  

  ││전 기 설 비 검 사 서                │                          │  

  │└──────────────────┘                          │  

  │                                                                  │  

  │                                                                  │  

  │                                                                  │  

  │                                                                  │  

  │                                                                  │  

  │1. 사   업   장   명 :                                            │  

  │                                                                  │  

  │2. 검사대상 전기설비 :                                            │  

  │                                                                  │  

  │3. 검   사   종   류 :                                            │  

  │                                                                  │  

  │4. 검   사   공   정 :                                            │  

  │                                                                  │  

  │5. 검   사   일   자 :                                            │  

  │                                                                  │  

  │6. 판             정 :                                            │  

  │                                                                  │  

  │상기 검사대상 전기설비는         법 제  조 및 시행규칙 제  조에 의│  

  │거 검사되었음을 확인합니다.                                       │  

  │                                                                  │  

  │신 청 인  ○ ○ ○ ○ ○ ○           ○  ○  ○    (인)          │  

  │                                                                  │  

  │입 회 자  전기안전관리자(전기)        ○  ○  ○    (인)          │  

  │          전기안전관리자(기계)        ○  ○  ○    (인)          │  

  │          전기안전관리자(토목)        ○  ○  ○    (인)          │  

  │         사용전용접검사담당자(용접)   ○  ○  ○    (인)          │  

  │                                                                  │  

  │검 사 자  한국전기안전공사            ○  ○  ○   (인)           │  

  └─────────────────────────────────┘  

별표 0007: 정기검사 연기신청서

  ■ [별지 제7호 서식]                                                                                                      

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐  

  │정기검사 연기신청서                                                                                                 │  

  ├─┬──────────┬┬─────────┬──────────────────────────────────┤  

  │신│① 대표자 성명      ││② 전     화      │                                                                    │  

  │청├──────────┼┼─────────┼──────────────────────────────────┤  

  │인│③ 회사명 또는 상호 ││④ 사업자등록번호 │                                                                    │  

  │  ├──────────┼┴─────────┴──────────────────────────────────┤  

  │  │⑤ 주소 또는 소재지 │                                                                                          │  

  ├─┴──────────┼─────────────────────────────────────────────┤  

  │⑥ 전기설비설치장소     │                                                                                          │  

  ├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤  

  │⑦ 전기설비개요         │                                                                                          │  

  ├────────────┼┬─────────┬──────────────────────────────────┤  

  │⑧ 전 회    검 사 일    ││⑨ 검 사  시 한   │                                                                    │  

  ├────────────┼┴─────────┴──────────────────────────────────┤  

  │⑩ 검사 연기  희망일    │                                                                                          │  

  ├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤  

  │⑪ 연  기     사  유    │                                                                                          │  

  ├────────────┴─────────────────────────────────────────────┤  

  │                                                                                                                    │  

  │    「전기안전관리법」 제11조와 동법 시행규칙 제8조 제1항 및 제2항의 [별표                                          │  

  │4]에 따라 정기검사 시기연기를 위와 같이 신청합니다.                                                                 │  

  │                                                                                                                    │  

  │                           년         월         일                                                                 │  

  │                                                                                                                    │  

  │신청인              (서명 또는 인)                                                                                  │  

  │                                                                                                                    │  

  │    한국전기안전공사  귀중                                                                                          │  

  ├──────────────────────────────────────────────────────────┤  

  │※ 첨부서류                                                                                                         │  

  │ 1. 전회검사이후 운전시간 및 기동횟수에 관한 기록                                                                   │  

  │ 2. 전회검사이후 고장 및 정비기록                                                                                   │  

  │ 3. 정기검사 시기연기 검토서                                                                                        │  

  └──────────────────────────────────────────────────────────┘  

    - 검사기관이 필요하다고 판단하는 경우 수검자와 협의하여 현장을 방문하여 정기검사연기사유의 적합성을 조사할 수 있다.     

별표 0008: 전기설비 검사결과지적서

  ■ [별지 제8호 서식]                                          

  ┌────────────────────────────┐  

  │전기설비 검사결과지적서                                 │  

  ├───────┬┬──────┬────────────┤  

  │사  업  장  명││검 사 대 상 │                        │  

  ├───────┼┼──────┼────────────┤  

  │검  사  종  류││발 행 일 자 │                        │  

  ├───────┼┴──────┴────────────┤  

  │제          목│                                        │  

  ├───────┴────────────────────┤  

  │  지적근거                                              │  

  │                                                        │  

  │                                                        │  

  │                                                        │  

  │                                                        │  

  │  내    용                                              │  

  │                                                        │  

  │                                                        │  

  │                                                        │  

  │                                                        │  

  │                                                        │  

  │                                                        │  

  │                                                        │  

  │                           검사자                 서 명 │  

  ├────────────────────────────┤  

  │                                                        │  

  │  조치계획                                              │  

  │상기 사항에 대하여    년    월    일까지 조치예정임     │  

  │                                                        │  

  │                            수검자                서 명 │  

  └────────────────────────────┘  

별표 0009: 검사·점검 결과 이의 신청서

  ■ [별지 제9호 서식]                                                                  

  ┌────────────────────────────────────────┐  

  │검사·점검 결과 이의 신청서                                                     │  

  ├─┬──────────┬┬─────────┬────────────────┤  

  │신│① 대표자 성명      ││② 전     화      │                                │  

  │청├──────────┼┼─────────┼────────────────┤  

  │인│③ 회사명 또는 상호 ││④ 사업자등록번호 │                                │  

  │  │                    ││(생년월일)        │                                │  

  │  ├──────────┼┴─────────┴────────────────┤  

  │  │⑤ 주소 또는 소재지 │                                                      │  

  ├─┼──────────┼───────────────────────────┤  

  │이│⑥ 전기설비설치장소 │                                                      │  

  │의├──────────┼───────────────────────────┤  

  │신│⑦ 전기설비개요     │                                                      │  

  │청├──────────┼───────────────────────────┤  

  │대│⑧ 검사·점검 일자  │                                                      │  

  │상├──────────┼───────────────────────────┤  

  │  │⑩ 결과 통보일      │                                                      │  

  ├─┴──────────┼───────────────────────────┤  

  │⑪ 이의신청 사유        │                                                      │  

  ├────────────┼───────────────────────────┤  

  │⑫ 증빙서류 목록        │                                                      │  

  ├────────────┴───────────────────────────┤  

  │                                                                                │  

  │    「전기설비 검사 및 점검 방법ㆍ절차 등에 관한 고시」 제26조에 따라 전기      │  

  │설비 검사·점검 결과에 대한 이의 신청서를 제출합니다.                           │  

  │                                                                                │  

  │                           년         월         일                             │  

  │                                                                                │  

  │신청인              (서명 또는 인)                                              │  

  │                                                                                │  

  │    한국전기안전공사  귀중                                                      │  

  ├────────────────────────────────────────┤  

  │※ 첨부서류                                                                     │  

  │ 1. 신청사유를 증명하는 상세 설명자료                                           │  

  └────────────────────────────────────────┘  

    - 검사·점검기관이 필요하다고 판단하는 경우 수검자와 협의하여 현장을 방문하여,      

    이의신청 관련 사항을 조사할 수 있다.                                                


부칙

['        부칙 제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다. 다만, 다음 각호의 시행일은 별도로 한다.1. 별표 9 Ⅰ- 6 태양광발전설비 제13호 부터 제15호 까지의 세부검사항목과 수검자준비자료는 2022년 1월 1일 이후 공사계획인가(신고) 접수분부터 시행한다.2. 별표 9 Ⅰ- 7 100kW 초과 연료전지발전설비의 제품 출하전 검사에 관한 세부검사항목과 수검자준비자료는 2022년 4월 1일 이후 제품 출하분부터 시행한다.3. 별표 9 Ⅱ- 6 태양광발전설비 종합검사의 제3호의 세부검사항목과 수검자준비자료는 2021년 9월 1일 정기검사신청분부터 시행한다.제2조(경과조치) 이 고시 시행일 이전에 공사계획인가를 받았거나 공사계획신고를 한 전기설비(변경인가ㆍ신고를 포함한다)는 종전 자가용전기설비 검사업무 처리규정(산업통상자원부 훈령 제192호, 2020.7.20.) 또는 사업용전기설비 검사업무 처리규정(산업통상자원부 훈령 제191호, 2020.7.20.)을 따른다.제3조(종전 훈령의 폐지) 다음 각호의 종전 훈령은 이를 폐지한다.1. 일반용전기설비 점검업무 처리규정(산업통상자원부 훈령 제180호, 2020.3.17.)2. 자가용전기설비 검사업무 처리규정(산업통상자원부 훈령 제192호, 2020.7.20.)3. 사업용전기설비 검사업무 처리규정(산업통상자원부 훈령 제191호, 2020.7.20.)', '        부칙 제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.제2조(기력ㆍ가스터빈ㆍ복합화력 발전설비의 보일러계통 정기검사에 관한 적용례) 이 고시 시행 당시 「에너지이용합리화법 시행규칙」제31조의6에 따라 설치하여 운용중인 기력ㆍ가스터빈ㆍ복합화력 발전전용설비의 보일러계통 소유자 또는 점유자는 이 고시 시행일부터 2년 이내에 시행규칙 별표4에 해당되는 정기검사를 받아야 한다.', '        부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.', '        부칙 제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 사항은 해당 호에서 정한 날부터 시행한다.1. 별표9 Ⅰ- 5 풍력발전설비 □ 제작이 완료된 때의 검사항목, 세부검사내용 및 수검자 준비자료는 2023년 4월 22일부터 적용한다.2. 별표9 Ⅱ-6 태양광발전설비 □ 부지 및 구조물의 검사항목, 세부검사내용 및 수검자 준비자료는 2023년 1월 1일부터 적용한다.', '        부칙 이 고시는 2023년 4월 19일부터 시행한다.', '        부칙 제1조(시행일) 이 고시는 2024년 7월 1일부터 시행한다. ']

부칙 공포정보: ['20210427', '20220824', '20221102', '20221219', '20230419', '20230426'] (공포번호: ['2021-78', '2022-141', '2022-187', '2022-223', '2023-64', '2023-81'])