# 국립민속박물관 고압가스 저장시설 안전관리규정
(행정규칙구분=예규, 공포일자=20240807, 시행일자=20240807, 소관부처=국립민속박물관)
행정규칙번호: 266
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 국립민속박물관 고압가스 저장시설 안전관리규정
행정규칙종류: 예규
발령일자: 20240807
발령번호: 266
시행일자: 20240807
소관부처: 국립민속박물관
담당부서기관: 국립민속박물관(민속기획과)
현행여부: Y

조문내용:
['1. 총  칙', '제1조 (목적)이 안전관리규정(이하 "규정"이라 한다)은 사업소내의 고압가스 저장소시설과 그 저장소시설에 관련된 사업장의 안전관리에 필요한 기준을 정하여, 가스안전을 최우선적으로 확보하는데 그 목적이 있음.(규정을 제정하거나 기타 가스사업에 관한 의사결정시에도 이와 같음)', '제2조 (적용범위)이 규정은 고압가스안전관리법에 관련된 사업소내 가스시설, 장비 및 인원(종사자 및 외부 협력업체)에 대하여 적용한다.', '제3조 (용어정의) ① "안전관리규정"이란 사업장의 안전에 관한 전반적인 사항을 체계적으로 관리하기 위하여 사규 성격으로 작성하여 이를 근거로 안전활동을 하도록 한 것을 말한다.② "안전관리자"란 가스시설의 안전유지 및 운용에 관한 안전업무를 수행하는 자를 말한다.③ "종사자"란 사업자의 사업장내 종사하는 모든 자를 말한다.④ "협력업체"란 사업장에서 행하는 사업의 일부를 도급에 의하여 행하는 업체를 말한다. 다만, 사무보조, 식음료서비스, 세탁, 배달, 납품 등 안전에 영향이 없는 단순용역 및 잡무는 제외한다.⑤ "안전교육"이란 가스로 인한 재해의 발생을 방지하기 위해서 종사가 가스관련 안전기준을 이해하는 동시에 가스의 성질이나, 설비관리ㆍ작업기준 등 안전관리상 필요한 지식을 습득하고 이를 실행할 수 있도록 종사자 및 협력업체 직원을 교육하고 양성하는 것을 말한다.', '제4조 (사업주의 책임) ① 사업주는 가스사고의 예방을 위하여 이 규정을 준수할 책임을 지며,  적정한 시설유지를 위하여 안전관리자의 안전에 관한 의견을 존중하고 권고에 따른다.② 사업주는 안전관리수행을 위하여 안전관리자 및 종사자에게 적합한 권한 및 정당한 대우를 할 책임을 진다.', '제5조 (종사자의 의무) ① 종사자는 가스사고의 예방을 위하여 사업주 또는 안전관리자가 행하는 지휘ㆍ감독에 따라야 한다.② 종사자는 사업주 또는 안전관리자의 지휘ㆍ감독외 이 규정에서 정하는 사항을 준수할 의무가 있다.2. 안전관리자의 직무ㆍ조직 및 책임에 관한 사항', '제6조 (안전관리조직)자사의 안전관리 조직의 구성은 다음과 같으며 총괄책임은 사업주에게 있다. 필요에 따라서는 안전관리협의체를 구성 운영할 수 있다.', '제7조 (안전관리자별 직무) ① 안전관리총괄자의 직무\u3000  - 당해 사업소 전반의 안전에 관한 업무를 총괄 관리한다.② 안전관리부총괄자의 직무\u3000  - 안전관리총괄자를 보좌하여 당해 가스시설의 안전을 직접 관리한다.(안전관리부총괄자 선임대상에 한한다)③ 안전관리책임자의 직무\u3000  - 안전관리부총괄자(안전관리부총괄자 선임 제외대상의 경우에는 안전관리총괄자로 한다)를 보좌하며 사업장의 안전에 관한 모든 활동을 통제ㆍ감독하고 또한 기술적인 사항을 총괄 관리한다.\u3000  - 안전관리원을 지휘ㆍ감독하며 교육계획을 수립하여 안전관리총괄자의 승인을 받아 정기교육 및 특별교육을 실시한다.\u3000  - 시설의 점검을 실시 또는 감독하고 기록한다. 또한 그 결과에 따라서 불안전한 시설ㆍ행동요인은 시정 조치한다.\u3000  - 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 행하는 정기검사등에 입회하여 필요한 대책을 강구한다.④ 안전관리원의 직무\u3000  - 안전관리원은 작업원을 직접 지휘ㆍ감독한다.\u3000  - 안전관리총괄자 및 책임자의 지시에 따라 직무를 수행하며 이상상태가 발생시 응급조치 등을 하고 즉시 보고한다.\u3000  - 제조시설의 안전한 운전 및 조작을 하도록 작업원에게 주지시키며, 공사와 수리ㆍ보수를 할 때에는 확인한다.', '제8조 (안전관리자의 직무범위 및 책임한계) ① 안전관리자는 제7조에 정한 직무범위를 준수하고 다음 업무를 수행하며 가스관련 외 타직무를 겸하지 못한다.\u3000  - 사업소의 가스시설 및 작업과정의 안전유지\u3000  - 안전관리규정의 시행 및 그 실시기록의 작성ㆍ보존\u3000  - 사고의 통보\u3000  - 자기시설에 대한 자율검사를 실시하고 그 검사기록의 작성ㆍ보존\u3000  - 사업소의 종사자(사업소 가스시설의 개수(改修) 또는 보수(補修)하는 업체의 직원을 포함한다)에 대한 안전관리를 위하여 필요한 지휘ㆍ감독\u3000  - 그 밖의 위해방지조치 등② 고법 및 이 규정에서 정한 안전관리자의 직무태만으로 인하여 발생한 사고는 안전관리자의 책임에 속한다.', '제9조 (안전관리자의 선임기준) ① 안전관리총괄자는 당해 사업자(법인의 경우에는 그 대표자)로 선임한다.② 안전관리부총괄자는 당해 사업자의 시설을 직접 관리하는 최고책임자로 선임한다.③ 안전관리책임자 및 안전관리원은 고법 시행령 별표3에서 정한 안전관리자의 자격에 적합하고 가스안전관리에 대하여 충분한 지식과 경험이 있는 자로서 안전관리자를 충분한 인원으로 선임하고 이를 문서화하여 그 기록을 보존한다.④ 안전관리자를 선임 또는 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 해임 또는 퇴직한 날로부터 30일 이내에 다른 안전관리자를 선임한다.⑤ 안전관리책임자를 선임 또는 해임한 때에는 지체없이 이를 허가관청에 신고한다.', '제10조 (안전관리자의 근무방법) ① 안전관리자는 사업장 내의 상주근무를 원칙으로 하고, 고압가스저장소 관련 시설의 안전점검을 실시하며 다음사항을 시행하고 그 내용이 기록ㆍ유지되도록 한다.\u3000  - 이 규정에서 정하는 사항\u3000  - 가스관련 시설의 안전유지에 관한 사항\u3000  - 사업장의 안전관리업무에 관한 사항 등② 안전관리자가 교대 근무하는 경우에는 근무교대시 안전점검 실시내용 및 ①항에 대한 사항을 인수ㆍ인계한다.', '제11조 (안전관리자의 직무대리) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대리자를 지정하여 일시적으로 안전관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다.1. 안전관리자가 여행ㆍ질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우2. 안전관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 안전관리자가 선임되지 아니한 경우② 안전관리자의 직무를 대리할 수 있는 자는 다음과 같다.\u3000  - 안전관리총괄자 : 안전관리부총괄자로 한다.(안전관리부총괄자가 없는 경우는 안전관리책임자로 한다)\u3000  - 안전관리부총괄자 : 안전관리책임자로 한다.\u3000  - 안전관리책임자 : 안전관리원으로 한다.\u3000  - 안전관리원 : 해당 사업소의 종업원 중 가스 관련 업무에 종사하고 있는 자③ 안전관리자의 직무를 대리하는 자는 그 직무를 대행할 수 있는 기간을 30일 이내로 하고 해당 안전관리자와 같은 책임을 지며 직무범위도 또한 같다.3. 사업소 시설의 공사ㆍ유지에 관한 사항', '제12조 (점검방법) ① 고압가스 저장소 시설의 점검은 1일 1회 이상 설비의 작동상황에 대하여 점검ㆍ확인을 실시하며 점검기준은 고압가스안전관리법 시행규칙 별표8 제1호 및 KGS FU111에서 규정하는 고압가스 저장의 시설 및 기술기준에 의한다.② 점검은 안전관리책임자 및 안전관리원이 실시하며 그 결과는 안전관리총괄자 및  부총괄자에게 보고한다.③ 점검시 점검장비 등을 적극 활용한다.', '제13조 (수리ㆍ보수 및 철거방법) ① 점검결과 시설의 수리ㆍ보수 및 철거를 요하는 사항은 안전관리책임자 및 안전관리원은 이를 문서화하여 안전관리총괄자에게 보고하고 다음사항을 시행한 후 위해요인이 발견되면 즉시 시정한다. 외부인에게 수리ㆍ보수 및 철거에 관한 도급공사를 준 경우에도 이와 같다.\u3000  - 수리ㆍ보수 및 철거를 요하는 부분에 대한 인식표시 또는 보호조치\u3000  - 수리ㆍ보수 및 철거 공사계획서 작성\u3000  - 수리ㆍ보수 공사책임자 지정\u3000  - 방폭설비 등 전문지식이 필요한 경우에는 해당분야의 전문가에게 의뢰\u3000  - 수리ㆍ보수 및 철거 공사에 필요한 안전조치\u3000  - 수리ㆍ보수 및 철거 공사후의 검사실시와 기타 필요한 사항 등② 가스시설을 수리ㆍ청소 및 철거할 경우에는 고법 시행규칙 별표 8 제1호나목4) 및 KGS FU111 3.4(수리ㆍ청소 및 철거기준)에서 정하는 방법에 따라 실시한다.', '제14조 (점검, 수리ㆍ보수 및 철거 등에 관한 사항 기록ㆍ보존)가스시설의 점검, 수리ㆍ보수 및 철거 등에 관한 사항과 수리ㆍ보수 및 철거후 이상유무 확인에 필요한 검사와 시험의 결과에 관한 사항은 별첨1의 고압가스저장소시설 안전점검표 및 별첨2의 수리ㆍ보수 및 철거일지에 안전관리책임자 및 안전관리원이 구체적으로 기록하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존(전산자료를 포함)한다.4. 종업원의 교육 및 훈련에 관한 사항', '제15조 (교육대상 및 방법) ① 교육대상은 자사의 종사자로 하고 종사자의 교육은 정기교육과 특별교육 대상으로 구분한다.② 정기교육은 종사자를 대상으로 월 1회 이상 실시하며 특별교육은 신규 종사자 또는 특별교육을 실시할 필요가 있다고 안전관리책임자가 인정하는 종사자를 대상으로 실시한다.③ 안전관리책임자는 교육책임자로서 교육을 실시하며 교육교재 및 자료를 작성ㆍ비치한다.④ 교육과정은 매 분기별로 1회 이상 재해발생에 대비한 교육ㆍ훈련을 실시하며, 안전관리총괄자 또는 부총괄자는 예상된 재해규모에 따른 긴급조치훈련활동에 적극 참여하고 이를 장려한다.', '제16조 (교육내용에 포함되어야 하는 사항)교육내용에는 다음사항이 포함되어야 한다.\u3000  - 교육훈련 과정의 목적\u3000  - 교육훈련 과정 내에서 이루어지는 활동내용\u3000  - 설비ㆍ기구 등의 취급방법 및 취급 시 주의사항\u3000  - 가스의 성질 및 취급방법\u3000  - 안전장치, 각종 보호구 등의 취급요령\u3000  - 작업절차 및 수칙\u3000  - 시설기준 및 점검요령\u3000  - 위해예방 조치사항\u3000  - 응급조치 및 복구에 관한 사항\u3000  - 기타 가스안전에 관한 사항 등', '제17조 (교육기록의 작성ㆍ보존) ① 안전관리책임자는 교육실시 내용을 별첨3에 의거 기록ㆍ작성하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존(전산자료를 포함)하며, 그 교육내용에 대한 참석자들의 확인을 받도록 한다.② 안전관리총괄자는 교육기록을 확인하고, 시정을 요하는 사항이 있으면 개선되도록 한다.', '제18조 (위탁교육실시 및 협력업체 교육지원)ⓛ 자사의 교육계획에 의거 필요한 경우에는 자사 혹은 협력업체 종사자에게 관련기관의 교육을 받게 한다.② 자사의 협력업체에 대한 별도의 교육계획을 수립하여 자사에서 교육을 실시하거나 협력업체가 교육을 요청할 경우 협력업체에 교육ㆍ교재 등을 지원한다.5. 위해발생시의 소집방법ㆍ조치ㆍ훈련에 관한 사항', '제19조 (위해예방조치) ① 사고발생 우려가 있는 기계실, 충전장등에는 불필요한 인원의 출입을 통제하기 위한 출입금지표시를 하고 각종 안전장치 및 소화설비 등을 효과적으로 배치하고 항상 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 관리ㆍ점검한다.② 사무실 또는 제조시설 주위 보기 쉬운 곳에 안전수칙을 정하여 게시하고 종사자가 이를 준수하도록 한다.', '제20조 (위해발생시 보고체제 및 요령) ① 비상연락망 및 유관기관 신고체제는 별첨5와 같으며, 위해발생시는 유관기관(행정관청, 소방관서, 한국가스안전공사)에 사고발생일시, 장소, 피해 상황, 조치내용 등을 지속적으로 보고할 수 있는 체제를 유지한다.② 비상연락망 및 유관기관 신고체제는 사무실 등 보기 쉬운 곳에 게시하고 항상 최신본으로 관리한다.', '제21조 (위해발생시의 조치 및 통제) ① 긴급사태시의 조치 및 통제요령은 별첨6과 같으며 비상훈련은 6월에 1회 이상 교육시에 실시한다.② 위해발생시를 대비하여 종사자들의 비상연락망 등을 수시로 확인ㆍ정비함으로써 24시간 비상연락체계를 유지한다.③ 응급조치 및 복구를 위한 시설 및 장비는 항상 활용 가능하도록 유지 관리한다.④ 통제조직은 안전관리조직과 같으며, 안전관리총괄자 또는 안전관리부총괄자가 최고책임자가 되고 안전관리책임자는 부책임자가 되어 최고책임자를 보좌한다.', '제22조 (기록ㆍ보존)위해발생에 대비한 교육에 관한 사항은 안전관리책임자가 별첨3의 안전교육일지에 그 내용을 상세히 기록하고 안전관리총괄자는 이를  5년간 보존(전산자료를 포함)한다.6. 자기시설에 대한 자율검사 및 안전유지에 관한 사항', '제23조 (자율검사시기 및 대상)자율검사는 완성검사를 받은날로부터 6월이 되는 날의 전후 15일 이내에 자율검사를 실시한다. 자율검사의 시기에 정기검사를 받은 경우에는 자율검사를 실시한 것으로 본다.', '제24조 (자율검사 기준 및 방법) ① 자율검사기준은 고압가스안전관리법 시행규칙 별표8 제1호 다목 1) 표내 다) 정기검사 항목을 적용 한다.② 자율검사는 검사장비 및 기술인력 부족으로 공사 또는 고압가스안전관리법 제35조에 따라 시ㆍ도지사로부터 지정받은 공인검사기관에 대행하여 자율검사를 실시한다.7. 외부협력업체 등의 안전관리규정 적용에 관한 사항', '제25조 (외부인 및 외부협력업체에 대한 관리감독) ① 안전관리자는 시설의 안전유지 및 시설 설치공사의 안전확보를 위하여 자사를 출입하는 외부인 및 외부 협력업체와 그들이 행하는 공사의 책임범위 및 관리방법을 상호 협의하여 준수토록 하고 그 밖의 사항은 자사의 안전관리규정을 준수하도록 관리ㆍ감독한다.② 외부 협력업체에 대하여 주기적으로 교육실시 및 시공관리기술ㆍ정보 등을 제공하고 그 기준을 준수하도록 감독하여 안전을 확보한다.', '제26조 (외부인 및 외부협력업체의 의무와 책임) ① 외부 협력업체와의 협의시 외부 협력업체의 의무 및 책임사항을 협의하여 정하고 위반시 벌칙 등에 관하여 명확히 문서화하여 외부 협력업체가 이를 준수하도록 한다.② 외부인 및 외부 협력업체 종사자는 사고발생 즉시 조치하고 관리감독자에게 보고하여 적절한 조치를 하며 그 내용을 기록ㆍ유지한다.8. 안전관리규정 위반자에 대한 처분방법', '제27조 (위반자 처분방법)이 규정의 적용대상자중 위반행위자에 대한 처분은 우리 관 징계위원회의 결정에 따른다.9. 사업 또는 고압가스저장소의 휴지ㆍ폐지 및 재개시의 안전관리에 관한 사항', '제28조 (사업의 휴지ㆍ폐지 또는 재개시의 안전관리) ① 사업을 휴지 또는 폐지하거나 휴지한 사업을 재개하는 경우에는 7일이내에 관할 행정관청 및 한국가스안전공사에 문서로 통보한다② 사업을 폐지할 경우에는 폐지신고 전 설비내의 가스를 전량 설비밖으로 안전하게 이송 또는 방출한다.③ 사업을 휴지할 때에는 설비내의 가스를 전량 설비밖으로 안전하게 이송 또는 방출한다. 다만, 불특정인이 자유롭게 출입할 수 없도록 하는 조치를 하는 경우에는 가스저장량을 최소화할 수 있다.④ 휴지 기간중에는 안전관리책임자 및 안전관리원을 상주시켜 가스시설을 유지ㆍ관리한다. 다만, 설비내 고압가스가 없는 경우에는 안전관리원을 선임하지 않을 수 있다.⑤ 휴지중인 시설의 사업을 재개할 경우에는 한국가스안전공사로부터 정기검사를 받아 종사자의 안전의식을 고취시키고 시설에 대한 안전성을 확보한 후 사업을 재개한다.10. 기타 안전관리유지에 관한 사항', '제29조 (안전관리규정의 유지 및 관리) ① 안전관리총괄자는 안전관리규정을 비치하고 규정의 제ㆍ개정에 관한 사항을 기록·유지하여야 한다.② 안전관리총괄자는 규정의 제ㆍ개정 여건이 발생하였을 때에는 지체 없이 제ㆍ개정 절차를 취하여 항상 실효성 있는 규정을 유지하여야 한다.', '제30조 (자료의 최신본 활용)시설의 안전관리와 관련된 법령, 상세기준, 지침, 규격, 양식 및 데이터 등은 최신본으로 관리ㆍ보관하고 안전관리자는 필요한 분야에 따라 이를 활용한다.', '제31조 (작업안전수칙) ① 작업 종사자는 작업전 작업복, 장갑, 작업모 및 안전화를 착용하고 작업에 임한다.② 용기를 승하차시 용기에 충격이 가해지지 않도록 주의한다.③ 용기 이동시에는 용기를 눕혀서 굴리거나 용기가 넘어지지 않도록 주의한다.④ 용기저장소에는 누출된 가스가 체류하지 않도록 항상 환기에 유의하며, 전기스파크나 충격 및 화기 등을 엄금한다.⑤ 가스설비 기밀검사시는 불활성매체를 사용한다.⑥ 검사시설장비 및 공구류는 일일점검을 철저히 한다.⑦ 방소화설비의 정위치를 확인하고 사용법을 숙지한다.⑧ 가스설비에는 휴대용손전등 외 등화를 휴대하지 아니한다.⑨ 작업종사자는 작업중 액이 누출되어 인체에 동상을 입지 않도록 주의한다.⑩ 배관의 온도는 40℃ 이하로 유지한다.⑪ 충전장 등 가스설비실에는 가연성물질을 두지 않는다.⑫ 작업안전수칙을 보기 쉬운 곳에 게시하고 또한 그것을 준수토록 한다.', '제32조 (타 법령과의 관계)이 규정외 필요한 사항은 가스관계법 및 타법령에서 정하는 바에 의한다']


별표

별표 0001: 고압가스 저장소시설 안전점검표

[별첨 1]  

                                                    ┏━━━━┳━━━━┓

                                                    ┃안전관리┃안전관리┃

                                ┏━━━━┳━━━━┫부총괄자┃총 괄 자┃

                                ┃안    전┃안전관리┃        ┃        ┃

                                ┃관 리 원┃책 임 자┃        ┃        ┃

                                ┣━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫

  고압가스 저장소시설 안전점검표┃        ┃        ┃        ┃        ┃

                                ┗━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┛

┏━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓

┃시  설  명││점 검 일                    │ 20  .   .   .            ┃

┠─────┼┼──────────────┼─────────────┨

┃가스종류  ││점검결과                    │                          ┃

┠─────┼┴──────────────┴─────────────┨

┃점 검 원  │                           (인)                           ┃

┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┏━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━┯━━┓

┃번호│점 검 항 목     │점  검  내  용                          │점검│점검결과  │비고┃

┃    │                │                                        │주기│          │    ┃

┣━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━━━┿━━┫

┃1   │안전거리 등     │- 안전거리(사업소경계,1종,2종) 유지여부 │월간│          │    ┃

┃    │                │- 다른설비와의 거리 유지여부            │월간│          │    ┃

┃    │                │- 화기와의 거리 유지 여부               │일간│          │    ┃

┠──┼────────┼────────────────────┼──┼─────┼──┨

┃2   │방호벽 등       │- 적정여부                              │주간│          │    ┃

┠──┼────────┼────────────────────┼──┼─────┼──┨

┃3   │시설등의표시 등 │- 경계표지 설치여부                     │일간│          │    ┃

┃    │                │- 위험표지 설치여부등                   │    │          │    ┃

┠──┼─┬──────┼────────────────────┼──┼─────┼──┨

┃    │저│(가)│- 전기적 부식방지조치 여부              │월간│해당 없음 │    ┃

┃    │장│            │- 지상에 경계표지 설치여부              │일간│          │    ┃

┃4   │탱│            │- 가스방출관 설치?적정여부등           │월간│          │    ┃

┃    │크├──────┼────────────────────┼──┤          ├──┨

┃    │  │(나)│- 탱크실과 처리설비실 구분              │월간│          │    ┃

┃    │  │            │  설치여부                              │    │          │    ┃

┃    │  │            │- 강제통풍시설 작동여부                 │일간│          │    ┃

┃    │  │            │- 가스누출경보기 설치?작동 여부        │일간│          │    ┃

┃    │  │            │- 탱크정상부와 천정과의 거리            │월간│          │    ┃

┃    │  │            │  적정여부                              │    │          │    ┃

┃    │  │            │- 부식방지조치 여부                     │주간│          │    ┃

┃    │  │            │- 가스방출관 설치?적정여부등           │월간│          │    ┃

┃    │  ├──────┼────────────────────┼──┤          ├──┨

┃    │  │(다)│- 액면계 및 스톱밸브 적정여부           │주간│          │    ┃

┃    │  │            │- 방류둑 설치 및 적정여부               │월간│          │    ┃

┃    │  │            │- 부식방지조치 및 저장탱크의            │주간│          │    ┃

┃    │  │            │  표시 적정여부                         │    │          │    ┃

┃    │  │            │- 독성가스 저장탱크 과충전방지장치      │월간│          │    ┃

┃    │  │            │설치여부등                              │    │          │    ┃

┠──┼─┴──────┼────────────────────┼──┼─────┼──┨

┃5   │고압가스 설비의 │- 부등침하(불군형 지반 침하) 및         │일간│해당 없음 │    ┃

┃    │기초 등         │앵커볼트 파손 유무등                    │    │          │    ┃

┠──┼────────┼────────────────────┼──┼─────┼──┨

┃6   │가스 설비의재료 │- 가스설비의 구조  적정여부             │월간│          │    ┃

┃    │?구조 등       │- 방폭구조 적정여부                     │주간│          │    ┃

┃    │                │- 불연성재료 및 가벼운 지붕             │주간│          │    ┃

┃    │                │  구조 적정여부등                       │    │          │    ┃

┠──┼────────┼────────────────────┼──┼─────┼──┨

┃7   │고압가스 설비의 │- 가스누출 여부                         │일간│          │    ┃

┃    │누설시험?강도등│- 고압가스설비의 두께 적정여부등        │월간│          │    ┃

┗━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━┷━━┛

┏━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━┯━━┓

┃번호│점 검 항 목     │점  검  내  용                    │점검│점검결과  │비고┃

┃    │                │                                  │주기│          │    ┃

┣━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━━━┿━━┫

┃8   │안전장치 등     │- 압력계 및 안전밸브 적정여부     │일간│          │    ┃

┃    │                │- 긴급차단장치 ? 밸브 및 경      │일간│          │    ┃

┃    │                │  보장치등 적정여부               │    │          │    ┃

┃    │                │- 중화설비 및 이송설비장치        │주간│          │    ┃

┃    │                │  적정여부등                      │    │          │    ┃

┠──┼────────┼─────────────────┼──┼─────┼──┨

┃ 9  │                │- 배관의 설치장소 및 구조         │월간│          │    ┃

┃    │                │  (2중관등)적정여부               │    │          │    ┃

┃    │                │- 표지판설치(지상백관)여부        │일간│          │    ┃

┃    │                │- 부식방지조치 여부               │주간│          │    ┃

┃    │배관 등         │- 신축흡수조치(굽힘관,신축        │월간│          │    ┃

┃    │                │  이음등)여부                     │    │          │    ┃

┃    │                │- 온도유지조치(차양등)여부        │일간│          │    ┃

┃    │                │- 압력계?온도계 적정여부         │일간│          │    ┃

┃    │                │- 안전장치?수취기 적정여부       │주간│          │    ┃

┃    │                │- 접합방법 적정여부등             │주간│          │    ┃

┠──┼────────┼─────────────────┼──┼─────┼──┨

┃ 10 │용기보관장소 등 │- 경계표시 설치여부               │일간│          │    ┃

┃    │                │- 불연재료로 설치여부             │주간│          │    ┃

┃    │                │- 통풍시설 및 가스누출경보        │일간│          │    ┃

┃    │                │  장치 적정여부등                 │    │          │    ┃

┠──┼────────┼─────────────────┼──┼─────┼──┨

┃ 11 │저장설비실 등   │- 통풍시설 적정여부               │일간│          │    ┃

┃    │                │- 저장실의 구분설치 여부등        │월간│          │    ┃

┠──┼────────┼─────────────────┼──┼─────┼──┨

┃ 12 │독성가스재해설비│- 확산방지조치 및 보호구 적정     │주간│해당 없음 │    ┃

┃    │                │여부                              │    │          │    ┃

┃    │                │- 흡수설비 및 흡수제 적정여부     │일간│          │    ┃

┠──┼────────┼─────────────────┼──┼─────┼──┨

┃ 13 │기타시설 등     │- 경보장치 및 이송설비 적정       │일간│          │    ┃

┃    │                │  여부                            │    │          │    ┃

┃    │                │- 정전기제거 조치여부             │월간│          │    ┃

┃    │                │- 비상전력 적정여부               │일간│          │    ┃

┃    │                │- 통신시설?통행시설 적정여부     │일간│          │    ┃

┃    │                │- 표준압력계 비치여부             │주간│          │    ┃

┠──┴────────┼─────────────────┴──┴─────┴──┨

┃점 검 자 의 견        │                                                          ┃

┠───────────┴─────────────────────────────┨

┃ 주: 1. 불필요한 항목에는 “해당없음”으로 표시하거나 수정?삭제 가능             ┃

┃     2. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적정하게           ┃

┃        작성하여야 함.                                                            ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0002: 수리·보수 및 철거일지

[별첨 2]

                                              ┏━━━━┳━━━━┓

                                              ┃안전관리┃안전관리┃

                          ┏━━━━┳━━━━┫부총괄자┃총 괄 자┃

  수리?보수 및 철거일지  ┃안    전┃안전관리┃        ┃        ┃

                          ┃관 리 원┃책 임 자┃        ┃        ┃

                          ┣━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫

                          ┃        ┃        ┃        ┃        ┃

                          ┗━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┛

점검일자 :20  .   .   .

┏━━━━━━━┯━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓

┃일        시  │  │수리?보수 및 철  │                  ┃

┃              │  │거   장 소        │                  ┃

┠───────┼─┼─────────┼─────────┨

┃수리?보수    │  │수리?보수 및     │                  ┃

┃및  철거자    │  │철 거   대 상     │                  ┃

┣━━━━━━━┷┯┷━━━━━━━┯━┷━━━━━━━━━┫

┃수리?보수 및   │수리?보수 및   │수리?보수 및 철거 후 ┃

┃ 철거 전의 상태 │ 철거 후의 상태 │ 검사 및 시험결과     ┃

┠────────┼────────┼───────────┨

┃                │                │                      ┃

┠────────┴────────┴───────────┨

┃고 장  원 인                                              ┃

┠─────────────────────────────┨

┃고장방지대책                                              ┃

┠──────┬──────────────────────┨

┃종 합 의 견 │                                            ┃

┠──────┘                                            ┃

┃                                                          ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0003: 안전교육일지

[별첨 3]

                                        ┏━━━━┳━━━━┓

                                        ┃안전관리┃안전관리┃

                    ┏━━━━┳━━━━┫부총괄자┃총 괄 자┃

  안 전 교 육 일지  ┃안    전┃안전관리┃        ┃        ┃

                    ┃관 리 원┃책 임 자┃        ┃        ┃

                    ┣━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫

                    ┃        ┃        ┃        ┃        ┃

                    ┗━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┛

┏━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━┯┓

┃일   시 ││장   소 ││강   사 │┃

┠────┴┴────┴┴────┴┨

┃  제    목                        ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  교육내용 :                      ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃참석자                            ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0004: 비상연락망 및 유관기관 신고체계

[별첨 4]  

   ┌────────────────┐

│비상연락망 및 유관기관 신고체계 │

┕━━━━━━━━━━━━━━━━┙

              ┏━━━━┳━━━━━━━━━━┓            

              ┃안전관리┃국립민속박물관장    ┃            

              ┃총 괄 자┃02-3704-3001        ┃            

              ┗━━━━┻┳━━━━━━━━━┛            

                          ┃                                

              ┏━━━━┳┻━━━━━━━━━┓            

              ┃안전관리┃담당 사무관(서기관) ┃            

              ┃부총괄자┃02-3704-3040        ┃            

              ┗━━━━┻┳━━━━━━━━━┛            

                          ┃                                

              ┏━━━━┳┻━━━━━━━━━┓            

              ┃안전관리┃                    ┃            

              ┃책 임 자┃                    ┃            

              ┗━━━━┻┳━━━━━━━━━┛            

                          ┃                                

    ┏━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┓          

    ┃                    ┃                    ┃          

  ┏┻━━━━┓┏━━━━┻━┓              ┏┻━━━┓  

  ┃안전관리원┃┃교육훈련    ┃              ┃현장지원┃  

  ┃(상황반)  ┃┃(비상조치반)┃              ┃(복구반)┃  

  ┣━━━━━┫┣━━━━━━┫              ┣━━━━┫  

  ┃          ┃┃            ┃              ┃        ┃  

  ┃          ┃┃            ┃              ┃        ┃  

  ┗━━━━━┛┗━━━━━━┛              ┗━━━━┛  

┌────────┐

│유관기관 연락망 │

┕━━━━━━━━┙

┏━━━━━━━━┓┏━━━━━━━━┓━━━━━━━━━┓

┃보수지원업체    ┃┃서대문소방서    ┃┃탱크로리보유업소┃

┃(추후선정)      ┃┃종로소방서      ┃┃(해당없음)      ┃

┃                ┃┃(02-730-0119)   ┃┃                ┃

┗━━━━━━━━┛┗━┳━━━━━━┛┗━━━━━━━━┛

                        ┃                                  

┏━━━━━━━━┓┏━┻━━━━━━┓┏━━━━━━━━┓

┃경 찰 서        ┃┃저장사업소      ┃┃종로구청        ┃

┃(182)           ┣┫(02-2099-1000)  ┣┫(02-2148-1114)  ┃

┃                ┃┃                ┃┃                ┃

┗━━━━━━━━┛┗━┳━━━━━━┛┗━━━━━━━━┛

                        ┃                                  

┏━━━━━━━━┓┏━┻━━━━━━┓┏━━━━━━━━┓

┃인근 저장사업소 ┃┃한국가스안전공사┃┃인근 저장사업소 ┃

┃서울대학교병원  ┃┃(02-393-0795)   ┃┃연세대학교병원  ┃

┃(1588-5700)     ┃┃                ┃┃(02-2228-8888)  ┃

┗━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━┛

별표 0005: 긴급사태시의 조치 및 통제요령

[별첨 5]

┌───────────────┐

│긴급사태시의 조치 및 통제요령 │

┕━━━━━━━━━━━━━━━┙

1. 긴급사태 발생시 조치방법

  (가) 발견통보

       재해의 발생 및 인근의 화재를 발견할 경우에는 신속히 현황파악을 하고, 사고통보방법(별첨11-1)에 따라 소방관서, 한국가스안전공사등 유관기관에 비상출동 및 구조를 요청함과 동시에 즉시 안전관리총괄자, 안전관리책임자 등 비상연락망 연락체제에서 정한 순서에 따라 통보한다.

 (나) 피    난

      사람이 모이는 것이 위험하다고 판단되는 재해가 발생한 경우는 피난하면서 위험발생 신호를 계속하여 보낸다.

 (다) 긴급안전장치

      긴급히 운전을 정지할 필요가 있다고 판단되는 재해가 발생하거나, 인근의 화재를 발견한 경우에는 안전관리총괄자 또는 작업책임자의 명령과 동시에 즉시 정지 조치를 한다.

  (라) 재해현장의 응급조치

       재해발생 및 인근의 화재발생시 응급조치는 안전관리조직 계통의 지시에 따른다. 사고원인을 신속히 파악하여 비상대응체계 및 조직별 업무(별첨11-2, 3)에 따라 조기 사후수습과 피해 확대를 예방한다.

2. 위해발생시의 단계별 조치방법

┏━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃구분  │조치사항            │조치내용                                            ┃

┃      │(대응조직)          │                                                    ┃

┣━━━┿━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃1단계 │사고관련 정보 수집  │ㅇ 사고의 유형 및 영향 범주 파악                    ┃

┃      │                    │ㅇ 사고 가스의 종류 및 양                           ┃

┃      │(상황반)            │ㅇ 저장탱크?용기등 가스설비의 종류 및 상태         ┃

┃      │                    │ㅇ 피해의 정도 : 진행과정(화재, 폭발, 누설, 유출 등)┃

┃      │                    │ㅇ 현지 기상 조건                                   ┃

┠───┼──────────┼──────────────────────────┨

┃2단계 │초기 응급조치 및 인 │ㅇ 초기 응급조치자는 방독면, 공기호흡기, 보호의등   ┃

┃      │명구조              │보호구 착용 및 응급복구에 필요한 장비?공구 등      ┃

┃      │                    │휴대할 것                                           ┃

┃      │                    │ㅇ 피해가 예상되는 지역의 종사자는 대피             ┃

┃      │(상황반, 비상조치   │ㅇ 소방서(119), 한국가스안전공사 사고통보           ┃

┃      │반)                 │ㅇ 기술적 구조작업이 필요한 인명구조 등은 유관기    ┃

┃      │                    │관의 지원요청                                       ┃

┃      │                    │ - 고립된 경우의 구조상황                           ┃

┃      │                    │ - 잔해나 파편에 눌러져 갇힌 희생자                 ┃

┃      │                    │ - 밀폐된 공간에서의 구조상황                       ┃

┃      │                    │ㅇ 구조된 부상자는 응급조치 후 병원 이송            ┃

┠───┼──────────┼──────────────────────────┨

┃3단계 │위험요인 제거       │ㅇ 누출된 가스(독성가스 제외)가 체류할 우려가 있    ┃

┃      │                    │는 실내의 경우 창문 등 개방하여 잔류가스 배출       ┃

┃      │                    │ - 환기가 불량한 실내의 경우에는 국소배기장치를     ┃

┃      │(비상조치반)        │사용하여 외부로 배출                                ┃

┃      │                    │ㅇ 화재발생시 화재진압에 대한 신속한 실시여부 판    ┃

┃      │                    │단                                                  ┃

┃      │                    │ - 대상 설비 및 화재진압 방법                       ┃

┃      │                    │ - 저장탱크?용기에 대한 과열방지 조치(살수, 화염   ┃

┃      │                    │차단 등)                                            ┃

┃      │                    │ - 누출된 물질의 물과의 반응성을 고려               ┃

┠───┼──────────┼──────────────────────────┨

┃4단계 │현장통제 및 위험지  │ㅇ 사고 접수와 동시에 사고지역 주변 통제            ┃

┃      │역 분류             │ㅇ 주민보호 조치                                    ┃

┃      │                    │ - 필요하다면 싸이렌 및 확성기 사용                 ┃

┃      │                    │                                                    ┃

┃      │(상황반, 현장지원   │ㅇ 가스위해 발생지역 주위에 경계표지판 및 경계기    ┃

┃      │반)                 │를 설치하고 출입을 금지                             ┃

┃      │                    │ㅇ 사고가 확대되는 경우 통제선 조정                 ┃

┠───┼──────────┼──────────────────────────┨

┃5단계 │누출차단 조치       │ㅇ 안전하게 할수 있다면 밸브를 차단                 ┃

┃      │(비상조치반, 현장지 │ - 가스가 누출되는 지점의 양쪽 가스밸브 차단        ┃

┃      │원반)               │                                                    ┃

┠───┼──────────┼──────────────────────────┨

┃6단계 │가스 확산 방지      │소화가스(비독성?비가연성) 사용으로 해당 없음       ┃

┃      │(현장지원반, 복구반)│                                                    ┃

┠───┼──────────┼──────────────────────────┨

┃7단계 │제독처리            │소화가스(비독성?비가연성) 사용으로 해당 없음       ┃

┃      │(비상조치반, 복구   │                                                    ┃

┃      │반)                 │                                                    ┃

┠───┼──────────┼──────────────────────────┨

┃8단계 │현장 안전점검 및 시 │ㅇ 손상된 설비등에 대한 철거 및 복구                ┃

┃      │설복구              │ - 협력(시공)업체 인력 및 장비 지원 요청            ┃

┃      │(비상조치반, 복구   │                                                    ┃

┃      │반)                 │                                                    ┃

┗━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

3. 긴급조치훈련

   안전관리총괄자는 훈련계획을 세워 예상된 재해에 따른 긴급조치훈 등을 교육시 병행 실시한다.

별표 0006: 사고통보 방법

[별첨 6]  

┌───────┐

│사고통보 방법 │

┕━━━━━━━┙

 □ 고법 시행규칙[별표 34] 사고의 통보방법 등(제54조제1항 관련)

 □ 사고의 종류별 통보 방법 및 기한

┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓

┃사고의 종류                 │통보방법                              │통보기한          ┃

┃                            │                                      ├──┬──────┨

┃                            │                                      │속보│상보        ┃

┠──────────────┼───────────────────┼──┼──────┨

┃가. 사람이 사망한 사고      │전화 또는 팩스를 이용한 통보(이하 “속│즉시│사고발생 후 ┃

┃                            │보”라 한다) 및 서면으로 제출하는 상세│    │20일 이내   ┃

┃                            │한 통보 (이하 “상보”라 한다)        │    │            ┃

┠──────────────┼───────────────────┼──┼──────┨

┃나. 사람이 부상당하거나 중  │속보 및 상보                          │즉시│사고발생 후 ┃

┃독된 사고                   │                                      │    │10일 이내   ┃

┠──────────────┼───────────────────┼──┼──────┨

┃다. 가스누출에 의한 폭발    │속보                                  │즉시│            ┃

┃또는 화재사고               │                                      │    │            ┃

┃   ( 가목 내지 나목의       │                                      │    │            ┃

┃    경우를 제외한다)        │                                      │    │            ┃

┠──────────────┼───────────────────┼──┼──────┨

┃라.가스시설이 손괴되거나    │속보                                  │즉시│            ┃

┃   가스누출로 인하여 인명대 │                                      │    │            ┃

┃피나 공급중단이 발생한      │                                      │    │            ┃

┃사고(가목 및 나목의 경      │                                      │    │            ┃

┃우를 제외한다)              │                                      │    │            ┃

┠──────────────┴───────────────────┴──┴──────┨

┃공사가 법 제26조제2항에 따라 사고조사를 한 때에는 상보를 하지 아니할 수 있다.           ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 □ 통보내용

    사고의 통보할 때에는 다음 각목의 사항이 통보내용에 포함되어야 한다. 다만, 속보인 경우에는 마목과 바목의 내용을 생략할 수 있다.

    1. 통보자의 소속, 직위, 성명 및 연락처

    2. 사고발생 일시

    3. 사고발생 장소

    4. 사고내용

    5. 시설현황

    6. 피해현황(인명과 재산)

별표 0007: 비상대응 체계도

[별첨 7]

  ┌────────┐                                  

  │비상대응 체계도 │                                  

  ┕━━━━━━━━┙                                  

                              상황 (사고) 발생          

┏━━━━━━━━━━━┓                              

┃사고 발견자           ┃      ?  ??                

┃                      ┃┏━━                        

┃                      ┃┃                            

┠───────────┨┃┏━━━━━━━━━━━━┓

┃? 초동조치           ┃┃┃초동조치                ┃

┃? 상황전파           ┣┛┣━━━━━━━━━━━━┫

┃                      ┃  ┃ ? 사고상황 파악       ┃

┗━━━━━━━━━━━┛  ┃ ? 비상대응조직 가동   ┃

                            ┃                        ┃

┏━━━━━━━━━━━┓  ┗━━━━━━━━━━━━┛

┃상황반 / 비상조치반   ┃      ?  ??                

┃                      ┃┏━━                        

┃                      ┃┃                            

┠───────────┨┃┏━━━━━━━━━━━━┓

┃? 사고관련 정보 수집 ┃┃┃응급조치                ┃

┃? 유관기관 통보      ┣┛┠────────────┨

┃? 응급조치           ┃  ┃? 위험요인 제거        ┃

┗━━━━━━━━━━━┛  ┃? 누출차단 등 가스확산으로 ┃

                            ┃인한 피해 최소화        ┃

┏━━━━━━━━━━━┓  ┗━━━━━━━━━━━━┛

┃현장 지원반           ┃      ?  ??                

┃                      ┃┏━━                        

┃                      ┃┃                            

┠───────────┨┃┏━━━━━━━━━━━━┓

┃? 비상조치 지원      ┃┃┃현장통제 / 대피         ┃

┃? 주민대피           ┃┃┠────────────┨

┃                      ┣┛┃? 현장 인원통제        ┃

┃                      ┃  ┃? 주변거주자대피       ┃

┗━━━━━━━━━━━┛  ┃                        ┃

                            ┃                        ┃

┏━━━━━━━━━━━┓  ┗━━━━━━━━━━━━┛

┃복 구 반              ┃      ?  ??                

┃                      ┃┏━━                        

┃                      ┃┃                            

┠───────────┨┃┏━━━━━━━━━━━━┓

┃? 사태수습           ┃┃┃시설복구 / 안전점검     ┃

┃? 시설복구           ┣┛┠────────────┨

┃                      ┃  ┃? 피해상황 파악        ┃

┗━━━━━━━━━━━┛  ┃? 장비/인력 지원       ┃

                            ┃                        ┃

                            ┗━━━━━━━━━━━━┛

                                    ??                

                            ┏━━━━━━━━━━━━┓

                            ┃상황종료 / 해제         ┃

                            ┠────────────┨

                            ┃? 상황 종료보고 및 해제┃

                            ┃                        ┃

                            ┃                        ┃

                            ┗━━━━━━━━━━━━┛

별표 0008: 긴급사태 비상대응조직 업무분장

[별첨 8]

┌───────────────┐

│긴급사태 비상대응조직 업무분장│

┕━━━━━━━━━━━━━━━┙

┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃대응조직        │조  치  사  항                        ┃

┣━━┯━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃운  │상황반    │ㅇ 경보발령, 비상상황 보고/ 지원요청  ┃

┃영  │          │  - 행정관청, 소방서, 가스안전공사 등 ┃

┃체  │          │ㅇ 비상연락, 비상대응 조직 동원       ┃

┃계  │          │ㅇ 사고속보의 작성과 보고             ┃

┃    │          │ㅇ 인접지역 피해예측과 대피 결정      ┃

┃    ├─────┼───────────────────┨

┃    │비상조치반│ㅇ 비상운전 정지                      ┃

┃    │          │  - 밸브 차단, 긴급차단장치 작동 등   ┃

┃    │          │ㅇ 비상발전기 및 살수장치 가동        ┃

┃    │          │ㅇ 방호조치 및 위험물질 제거?격리    ┃

┃    │          │ㅇ 자체소방시설을 활용한 화재진화 활동┃

┃    ├─────┼───────────────────┨

┃    │복구반    │ㅇ 피해상황 분석                      ┃

┃    │          │ㅇ 사태수습 후 복구 작업 실시         ┃

┃    │          │ㅇ 협력업체 인력 및 장비 지원         ┃

┗━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0009: 가스사고 상황별 대응요령

[별첨 9]

┌────────────┐

│가스사고 상황별 대응요령│

┕━━━━━━━━━━━━┙

가. 저장탱크(특정설비 포함) 등에서 사고발생시: 저장탱크 미사용

나. 고압가스배관에서 사고발생시

  1) 사고유형

   ㆍ 고압가스 배관에서 가스 누출ㆍ화재ㆍ폭발

  2) 대응요령

   ㆍ 배관 연결부에 의한 가스누출

     - 가스사용을 중지하고 주위의 화기를 제거

     - 불필요한 인원의 출입제한, 자연통풍 조치 

     - 배관 전후단 밸브 차단

   ㆍ 소량의 가스누출시

      - 금속에폭시와 고무밴드 등으로 누출부위를 감싼 후 신속히 안전한 곳으로 옮긴후 잔가스 회수 또는 방출, 연소등의 안전조치 

   ㆍ 다량의 가스누출시

      - 신속히 국소배기장치를 이용 잔가스 안전배출 또는 방출연소등의 안전조치

   ㆍ 배관 전후단 밸브 차단

   ㆍ 가스사용 전 공급중단 시설 및 배관에 대한 안전점검 

  3) 유관기관 지원요청

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃유관기관    │지원요청 내용                                                         ┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃한국가스안전│ㅇ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청                      ┃

┃공사        │ㅇ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정                     ┃

┃            │ㅇ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원                ┃

┃            │ㅇ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시         ┃

┠──────┼───────────────────────────────────┨

┃소방서      │ㅇ 누출되는 가스에 화재?폭발발생시                                   ┃

┃            │ - 물을 뿌려 냉각소화 시키며, 누출부위 차단이 불가능한 경우에는 불을  ┃

┃            │끄지 않도록 한다.                                                     ┃

┃            │   (소화할 경우 누출되는 가스에 의해 2차 폭발 우려가 있다)            ┃

┃            │ㅇ 누출?질식?화재?폭발 등에 의한 인명 구조                         ┃

┠──────┼───────────────────────────────────┨

┃경 찰       │ㅇ 2차 폭발 등을 고려하여 주민 등 대피조치                            ┃

┃            │ㅇ 인근 차량 및 주민 통제                                             ┃

┖──────┴───────────────────────────────────┚

다. 용기에서 사고발생시

  1) 사고유형

    ㆍ 안전밸브 작동에 의한 가스 누출?화재?폭발

    ㆍ 용기밸브에서의 가스 누출?화재?폭발

    ㆍ 용기몸통부에서의 가스 누출?화재?폭발

  2) 대응요령

    ㆍ 안전밸브 작동에 의한 가스누출

       - 가스사용을 중지하고 주위의 화기를 제거

       - 불필요한 인원의 출입제한, 자연통풍 조치 

       - 안전밸브 작동요인을 제거하여 누출 차단

    ㆍ 소량의 가스누출

       - 금속에폭시와 고무밴드등으로 누출부위를 감싼 후 신속히 안전한 곳으로 옮긴후 잔가스 회수 또는 방출, 연소등의 안전조치 

    ㆍ 다량의 가스누출

       - 응급조치용 캡이나 캡슐등을 이용하여 신속히 안전한 장소로 옮긴후 잔가스 회수 또는 방출 연소등의 안전조치

    ㆍ 누출된 가스가 실내에 체류시 국소배기장치를 이용하여 안전한 장소로 가스 방출 조치

    ㆍ 가스공급 재개전 공급중단 시설 및 배관에 대한 안전(정밀)점검 

3) 유관기관 지원요청

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃유관기관    │지원요청 내용                                                           ┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃한국가스안전│ㅇ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청                        ┃

┃공사        │ㅇ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정                       ┃

┃            │ㅇ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원                  ┃

┃            │ㅇ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시           ┃

┠──────┼────────────────────────────────────┨

┃소방서      │ㅇ 누출되는 가스에 화재?폭발 발생시                                    ┃

┃            │ - 물을 뿌려 냉각소화 시킨후 누출량의 정도에 따라 아래와 같이 안전조치  ┃

┃            │ ? 용기의 국부과열로 인한 폭발을 방지하기 위해 전체표면에 골고루 물을  ┃

┃            │뿌려 냉각시킨다. (내부가스가 완전히 연소되어 안전하게 될 때까           ┃

┃            │지)                                                                     ┃

┃            │ ? 누출부위 차단이 불가능한 경우에는 불을 끄지 않도록 한다.            ┃

┃            │   (소화할 경우 누출되는 가스에 의해 2차 폭발 우려가 있다)              ┃

┃            │ㅇ 누출?질식?화재?폭발 등에 의한 인명 구조                           ┃

┠──────┼────────────────────────────────────┨

┃경 찰       │ㅇ 2차 폭발등을 고려하여 주민 등 대피조치                               ┃

┃            │ㅇ 인근 차량 및 주민 통제                                               ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


부칙

['부칙 제1조 (시행일) 이 규정은 2018.9.1.부터 시행한다제2조 (종전 규정의 폐지) 이 규정의 시행과 함께 종전 규정은 폐지한다.', '        부칙 제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20180905', '20240807'] (공포번호: ['208', '266'])