# 산림항공본부 항공유 관리규정
(행정규칙구분=훈령, 공포일자=20250409, 시행일자=20250409, 소관부처=산림항공본부)
행정규칙번호: 371
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 산림항공본부 항공유 관리규정
행정규칙종류: 훈령
발령일자: 20250409
발령번호: 371
시행일자: 20250409
소관부처: 산림항공본부
담당부서기관: 산림항공본부
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 본 규정은 위험물 취급 업무에 필요한 기준 및 절차에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 안전하고 효율적인 유류관리를 하는데 그 목적이 있다.', '제2조(적용범위) 본 규정은 항공유 저장소, 항공유 유조차와 관련된 관계인과 담당자에 적용하며 그 밖의 위험물에 대해서는 「위험물안전관리법」에 준용하여 적용한다.', '제3조(정의) 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.1. "항공유 저장소" 라 함은 산림항공본부에서 사용하는 항공유, 지상유의 저장탱크 중 이동형 탱크를 제외한 고정형 저장시설물을 말한다.2. "항공유 유조차"라 함은 항공기 급유용 이동탱크 저장소를 말한다. 3. "위험물안전관리자"라 함은 유류취급의 수ㆍ불 및 안전관리에 관한 직무를 수행을 위하여 위험물의 취급에 관한 자격이 있는 자를 말한다.4. "유조차 운전원"라 함은 위험물을 취급할 수 있는 국가기술자격 또는 위험물운송자 교육을 받은 자를 말한다.5. 6. "정기점검" 이라 함은 유류저장탱크, 항공유 유조차에 대한 정기적으로 실시하는 일반점검, 누설점검, 구조안전점검을 말한다.7. "위험물안전관리자 대리인"이란 위험물의 취급에 관한 자격취득자 또는 위험물안전에 관한 기본지식과 경험이 있는 자로서 위험물안전관리자가 지정하여 위험물안전관리 업무를 대리 수행하는 자를 말한다. ', '제4조(책임) ① 위험물안전관리자는 산림항공본부장(항공지원과장) 및 산림항공관리소장으로 선임하되, 위험물 안전관리 업무를 원활하게 하기 위해 대리자를 지정할 수 있다. ②규정의 이행에 관한 관계관의 책임은 다음 각 호와 같다. 1. 산림항공본부장(항공지원과장) 및 산림항공관리소장가. 위험물안전관리자 대리인 및 유조차 운전원의 지정나. 위험물 관련 시설물의 효율적인 운영 및 감독2. 위험물안전관리자(대리인)가. 위험물 취급작업에 참여하여 유류의 저장 또는 취급에 관한 규정에 적합하도록 해당 작업자에 대해 지시 및 감독하는 업무 나. 화재 등의 재난이 발생한 경우 응급조치 및 소방관서 등에 대한 연락업무다. 항공유 저장소 위치ㆍ구조 및 설비를 기술기준에 적합하도록 유지하기 위한 점검과 점검상황의 기록ㆍ보존라. 항공유 저장소의 구조 또는 설비의 이상을 발견한 경우 관계자에 대한 연락 및 응급조치마. 항공유 저장소의 계측장치ㆍ제어장치 및 안전장치 등의 유지ㆍ관리바. 사. 유조차 운전원 부재 시 유류 취급 아. 그 밖에 유류 취급과 관련된 작업의 안전에 관하여 필요한 업무 수행 3. 유조차 운전원가. 위험물안전관리자의 감독 또는 지원을 받아 유류의 취급 및 운송 나. 항공유 유조차량의 검사 및 안전관리다. 유류 운송 중 안전 확보에 관한 필요한 정보 제공 및 감독 지원라. 항공기 유류 급유마. ', '제5조(자격) 유류관리 및 취급자의 자격은 아래와 같다.1. 항공유 저장소 유류시설이 있는 기관은 위험물안전관리자 및 위험물안전관리자 대리인을 선임하여야 한다. 위험물안전관리자 및 위험물안전관리자 대리인은 유류 안전관리에 관한 직무 수행을 위하여 안전관리자 교육(위험물안전관리법 28조 제1항의 규정에 의하여 소방청장이 실시하는 안전관리자 교육)을 이수하여야 한다. 2. 유조차 운전원은 위험물 운송자로서 해당 국가기술자격증을 취득한자 중에서 선발하고 안전교육(위험물안전관리법 28조 제1항의 규정에 따라 소방청장이 실시하는 위험물운송자교육)을 이수하여야 한다.', '제6조(정기점검) 위험물 관련 시설물 관리를 위한 점검 요령은 다음 각 호와 같다.1. 위험물안전관리자로 지정된 자는 항공유 저장소에 대하여 설치위치, 구조 등을 감안하여 위험물안전관리에 관한 세부기준에 정하는 바에 따라서 정기점검을 실시한 후 결과를 별지 6호 서식에 의거 기록 유지한다.2. 항공유 유조차 및 수불계통 정기점검 횟수는 유조차 운전원이 연 1회 이상 실시한다.3. 항공유 유조차의 경우 유류를 적재한 채 주차할 경우 주 1회 이상 누유 유무를 확인하고 별지 제2호 서식에 기록 관리하고 이상 발견시 안전시험(비파괴시험 등)을 통해 손상유무를 확인한다.4. 정기점검 결과는 별지 1호 서식에 의거 기록하고 당해 연도를 제외한 3년간 보존한다.5. 정기점검 외 일상점검은 안전성 유지에 적합한 방법을 선택하여 실시한다.', '제7조(안전관리) 위험물 취급 및 저장 시 안전관리는 다음 각 호에 의거하여 관리한다.1. 유류를 취급하는 모든 작업은 2인 1조로 실시함을 원칙으로 한다.2. 천둥, 번개 등 악기상 조건하에서는 작업을 중단해야 한다.3. 유류 취급 시 실크, 폴리에스테르, 모혼방, 나일론과 같이 정전기를 유발하는 재질의 피복을 착용하여서는 안 된다. 신발에는 금속판 또는 포장면에서 불꽃을 일으키지 않는 재질이어야 한다.4. 실내에서 유류 관련 작업을 한 경우 작업 전에 유증기 제거를 위한 환기를 하여야하며, 실외 작업 시에는 바람을 등지고 실시해야 한다.5. 유류저장 및 취급지역 출입자는 인화물질 소지를 금지하며, 불필요한 인원 및 장비 출입을 통제한다.6. 항공유 보급 전에는 항상 접지선을 설치한다.7. 우천 시에는 급유업무를 중단한다.8. 연료 보급 중 항공유가 누유 않도록 주의하고, 누유 되었을 경우 부직포 등을 활용하여 누유 부분을 안전하게 처리한다.9. 유독성 유류가스를 흡입하여 메스꺼움, 현기증, 두통 등의 증상이 나타나면 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 응급조치를 하여야 한다.', '제8조(항공유 저장소 점검 및 품질관리)  1. 항공유 저장소로 유류를 수령하여 저장 시 품질검사 합격증을 받아야 하고 견본을 채취하여 육안검사를 실시한다. 단, 필요시 견본을 채취하여 시험기관에 시험의뢰(육안점검, 시약점검)를 할 수 있으며 그 결과에 따른 시험성적서는 3년간 보관한다.2. 3. 4. 주 1회 드레인 샘플 채취 후 육안검사를 실시하여 이상유무를 별지 제2호 서식에 기록 관리한다. 5. 항공유 저장소 필터는 1년 1회 이상 점검하고 3년 이내 정기교환 하며 탱크계통의 입ㆍ출구 압력이 15PSI 이상 차이가 날 때는 즉시 필터를 교환한 후 별지 제5호 서식에 기록하고 관리한다.6. 누유 점검시 이상이 있을 경우 외부 전문 업체에 의뢰하여 점검 및 수리한다.7. 항공유 저장탱크 내부에 대한 점검을 월 1회 실시하고 항공유가 오염될 우려가 있다고 판단될 경우에는 제작사 성분검사 및 청소를 실시한다.', '제9조(항공유 유조차 점검) 항공유 유조차를 운행하고자 할 경우에는 사전에 차량 탑재기기, 탱크와 그 부속품, 휴대품 등을 점검하여야 한다.1. 필터는 1년 1회 이상 점검하고 3년 이내 정기교환 하며 탱크계통의 입ㆍ출구 압력이 15PSI 이상 차이가 날 때는 즉시 필터를 교환 후 별지 제5호 서식에 의거 기록관리 한다.2. 3. 4. 주 1회 이상 드레인 샘플 채취 후 육안검사를 실시하여 이상유무를 별지 제2호 서식에 기록 관리한다.5. 6. ', '제10조(항공유 저장소에서 급유 시 안전사항) 항공유 저장소에서 항공기에 급유 또는 항공유 유조차에 급유 시 다음 각 호의 안전사항을 준수한다.1. 항공유 저장소에서 급유 시 보호 장갑 등의 안전장구를 착용해야 한다.2. 항공유 저장소로 유류 수령 시 위험물안전관리자가 작업을 실시해야 한다.3. 항공유 저장소에서 항공유 유조차로 연료를 이송 시 위험물안전관리자는 안전관리 책무를 성실히 수행하여야 한다.4. 항공유 저장소에서 항공기 및 이동탱크 저장소에 항공유 주유 전 3점 접지를 실시하고 유류화재용 소화기를 비치한다. 5. 항공유 저장소에서 이동탱크 저장소로 주유 시 트렌치시설 안에서 급유하여야 한다.6. 항공유 저장소에서 항공기에 직접 주유 시 주유압력을 고려하여 안전하게 급유를 실시한다.7. 항공유 보급 중 누유부분이 발생되면 부직포 등을 이용하여 안전하게 처리한다.8. 누유 또는 비상시에 급유장치를 차단하기 위해 급유원은 필요한 시설을 설치하고 안전조치를 취하여야 한다.9. 유류를 취급하는 모든 작업은 2인1조로 실시함을 원칙으로 한다.', '제11조(항공유 유조차에서 급유 시 안전사항)  1. 항공유 유조차에서 급유 시 보호 장갑 등의 안전장구를 착용해야 한다.2. 항공유 유조차와 항공기와의 거리는 기종별 회전날개 회전반경 이상을 유지한다.3. 항공기 시동 중 급유하는 경우는 항공기 등화장치를 소등하며 무전기, 핸드폰의 사용을 금지한다.4. 급유중 소화기는 화재발생을 대비하여 즉시 사용가능한 장소에 위치시킨다.5. 적재유종 및 허가 수량을 확인한다.6. 7. 8. 9. 유류를 취하는 모든 작업은 2인1조로 실시함을 원칙으로 한다.', '제12조(폐 항공유 처리) 탈수 후 수거된 항공유는 허가된 전문업체에 의뢰하여 처리한다.', '제13조(장비 및 물자의 관리)  1. 항공기 급유 및 운영에 필요한 부속품, 공구, 장비의 관리는 그 분류에 따라 기능이 손상되지 않도록 진열하여 보관하여야 한다.2. 물품의 수요는 정확히 파악하여 적정 수량을 유지하도록 관리하여야 한다.3. 항공유는 별지 제3호 서식에 의하여 불출하여야 하며, 항공유 유조차에 적재되는 항공유를 별지 제4호 서식에 따라 수불 관리하여야 한다.', '제14조(기타) ']


개정문

⊙산림항공본부 훈령 제371호

  「산림항공본부 항공유 관리 규정」일부 개정령을 다음과 같이 발령한다.

    2025년 4월 9일

          산림항공본부장

산림항공본부 항공유 관리 규정 일부 개정령

「산림항공본부 항공유 관리 규정」일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조의 제5호 중 "2년 이내"를 "3년 이내"로 한다.

제9조의 제1호 중 "2년 도래시"를 "3년 이내"로 한다.

          부칙

이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.


별표

별표 0001: 이동탱크 저장 일반점검표(제6조 관련)

    산림항공 항공유 관리규정  별지  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이동탱크 저장 일반점검표(제6조 관련)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ 이동탱크저장소 일반점검표                                           점검연월일 :                 ┃

┃                                                                     점검자 :   서명(또는 인)     ┃

┠─────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┨

┃이동탱크저장소의  │  컨테이너식 ( 여 ? 부 )   │설치허가 연월일 및  │                          ┃

┃형태              │  견인식 ( 여  ? 부 )      │허가번호            │                          ┃

┃                  │  일체형                    │                    │                          ┃

┠─────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┨

┃설 치 자          │                            │안전관리자          │                          ┃

┠─────────┼────┬─────────┼──────────┴─────────────┨

┃사업소명          │        │설치위치          │                                                ┃

┠─────────┼───┬┴─────────┼───┬───────┬────────┬───┨

┃위험물 현황       │품 명 │                    │허가량│              │지정수량의 배수 │      ┃

┠─────────┼───┴──────────┴───┴───────┴────────┴───┨

┃위  험  물        │                                                                              ┃

┃저장?취급 개요   │                                                                              ┃

┠─────────┼───────────────────────────────────────┨

┃시설명/호칭번호   │                                                                              ┃

┠─────────┴┬───────────────────┬──────┬────┬──────┨

┃점검항목            │점검내용                              │점검방법    │점검결과│조치 연월일 ┃

┃                    │                                      │            │        │및 내용     ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃ 상치장소           │ 인근의 화기사용 유무                 │육안        │        │            ┃

┃                    ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃                    │ 벽?기둥?지붕 등의 균열?손상 유무  │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃ 탱크본체           │ 누설의 유무                          │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃ 탱크프레임         │ 균열?변형의 유무                    │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃ 탱크의 고정        │ 고정상태의 적부                      │육안        │        │            ┃

┃                    ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃                    │ 고정금속구의 균열?손상의 유무       │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃안전장치            │작동상황                              │육안 및 조작시험│        │            ┃

┃                    ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃                    │본체의 손상의 유무                    │육안        │        │            ┃

┃                    ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃                    │인화방지망의 손상 및 막힘의 유무      │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃맨홀                │뚜껑의 이탈의 유무                    │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃주입구              │뚜껑의 개폐상황                       │육안        │        │            ┃

┃                    ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃                    │패킹의 열화?손상의 유무              │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃가연성증기회수설비  │회수구의 변형?손상의 유무            │육안        │        │            ┃

┃                    ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃                    │호스결합장치의 균열?손상의 유무      │육안        │        │            ┃

┃                    ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃                    │완충이음 등의 균열?변형?손상의 유무 │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃정전기제거설비      │변형?손상의 유무                     │육안        │        │            ┃

┃                    ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃                    │부착부의 이탈의 유무                  │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃방호틀 ? 측면틀    │균열?변형?손상의 유무               │육안        │        │            ┃

┃                    ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃                    │부식의 유무                           │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃배출밸브?자동폐쇄  │작동상황                              │육안 및 작동확인│        │            ┃

┃장치?토출밸브?드  ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃레인밸브?바이패스  │폐쇄장치의 작동상황                   │육안 및 작동확인│        │            ┃

┃밸브?전환밸브 등   ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃                    │균열?손상의 유무                     │육안        │        │            ┃

┃                    ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃                    │누설의 유무                           │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃배관                │누설의 유무                           │육안        │        │            ┃

┃                    ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃                    │고정금속결합구의 고정상태             │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃전기설비            │변형?손상의 유무                     │육안        │        │            ┃

┃                    ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃                    │배선접속부의 탈락의 유무              │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃접지도선            │접지도선의 선단크립의 도통상태        │확인시험    │        │            ┃

┃                    ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃                    │회전부의 회전상태                     │확인시험    │        │            ┃

┃                    ├───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃                    │접지도선의 접속상태                   │확인시험    │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃주입호스 ? 금속결  │균열?변형?손상의 유무               │육안        │        │            ┃

┃합구                │                                      │            │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃펌프                │누설의 유무                           │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃표시 ? 표지        │손상의 유무 및 내용의 적부            │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃소화기              │설치수?압력의 적부                   │육안        │        │            ┃

┠──────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃보냉온재            │부식의 유무                           │육안        │        │            ┃

┠─┬────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃컨│상자틀          │균열?변형?손상의 유무               │육안        │        │            ┃

┃테├────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃이│금속결합구?모서│균열?변형?손상의 유무               │육안        │        │            ┃

┃너│리볼트?U볼트   │                                      │            │        │            ┃

┃식├────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃  │시험필증        │손상의 유무                           │육안        │        │            ┃

┠─┴────────┼───────────────────┼──────┼────┼──────┨

┃기타사항            │                                      │            │        │            ┃

┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┛

별표 0002: 항공유 품질점검 기록부(제8조 관련)

항공유 품질점검 기록부(제8조 관련)

┏━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓

┃년월일│드레인 실시결과               │항공유저장소 안전점검 결과                      │결  재                    ┃

┃      ├───┬───┬───┬───┼────┬────┬────┬────┬────┼─────────┬───┨

┃      │항공유│유조차│유조차│유조차│기기정상│접 지 선│소 화 기│항 공 유│건 축 물│담 당             │팀 장 ┃

┃      │저장소│(0000)│(0000)│(0000)│작동여부│연결상태│작동상태│누출여부│누수여부├───┬─────┤      ┃

┃      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │운송자│안전관리자│      ┃

┣━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━┿━━━━━┿━━━┫

┃      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │      │          │      ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┼───┨

┃      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │      │          │      ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┼───┨

┃      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │      │          │      ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┼───┨

┃      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │      │          │      ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┼───┨

┃      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │      │          │      ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┼───┨

┃      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │      │          │      ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┼───┨

┃      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │      │          │      ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┼───┨

┃      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │      │          │      ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┼───┨

┃      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │      │          │      ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┼───┨

┃      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │      │          │      ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┼───┨

┃      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │      │          │      ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼─────┼───┨

┃      │      │      │      │      │        │        │        │        │        │      │          │      ┃

┗━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━━┷━━━┛

별표 0003: 연료 불출ㆍ수령증(제13조 관련)

연료 불출ㆍ수령증(제13조 관련)

  불   출   증  

━━━━━━━━

항공유 구 분 :                    항공유 불출장소 :                

항공기 번 호 :                    차  량   번  호 :                

항공유 불출량 :                   발 행  년 월 일 :       .   .   .  

            상기와 같이 불출함. 

                              불출자 :

                              인수자 :

산 림 항 공 관 리 본 부

----------------------------------------------------------------

  수   령   증  

━━━━━━━━

항공유 구 분 :                    항공유 불출장소 :                

항공기 번 호 :                    차  량   번  호 :                

항공유 불출량 :                   발 행  년 월 일 :       .   .   .  

           상기 수량을 수령함. 

                              불출자 :

                              인수자 :

산 림 항 공 본 부

별표 0004: 연료수불부(제13조 관련)

연료수불부(제13조 관련)

차량번호 : 

┏━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┓

┃월 일 │수령량│불     출     현     황                         │비고┃

┃      │      ├───┬───┬───┬───┬───┬────┤    ┃

┃      │      │호 기 │보급량│잔 량 │수령자│보급자│보급장소│    ┃

┣━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━━┿━━┫

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┨

┃      │      │      │      │      │      │      │        │    ┃

┗━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━┛

별표 0005: 항공유 필터 관리대장

＜별지 제5호 서식＞

항 공 유  필 터  관 리 대 장

 20     년도 (필터 점검은 1년에 1회, 필터 교환은 2년에 1회 실시)

┏━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━┓

┃구분    ┃필터 점검           ┃필터교환                                  ┃팀 장 ┃

┃        ┠───┬───┬──╂─────┬──┬───┬────┬───┨      ┃

┃        ┃수행일│점검자│결과┃부품규격  │수량│교환일│교환자  │확인자┃      ┃

┣━━━━╋━━━┿━━━┿━━╋━━━━━┿━━┿━━━┿━━━━┿━━━╋━━━┫

┃유조차1 ┃      │      │    ┃          │    │      │위탁업체│운전원┃      ┃

┃        ┃      │      │    ┠─────┼──┤      │        │      ┃      ┃

┃        ┃      │      │    ┃          │    │      │        │      ┃      ┃

┠────╂───┼───┼──╂─────┼──┼───┼────┼───╂───┨

┃유조차2 ┃      │      │    ┃          │    │      │        │      ┃      ┃

┃        ┃      │      │    ┠─────┼──┤      │        │      ┃      ┃

┃        ┃      │      │    ┃          │    │      │        │      ┃      ┃

┠────╂───┼───┼──╂─────┼──┼───┼────┼───╂───┨

┃유조차3 ┃      │      │    ┃          │    │      │        │      ┃      ┃

┃        ┃      │      │    ┠─────┼──┤      │        │      ┃      ┃

┃        ┃      │      │    ┃          │    │      │        │      ┃      ┃

┠────╂───┼───┼──╂─────┼──┼───┼────┼───╂───┨

┃저장소  ┃      │      │    ┃          │    │      │위탁업체│안전  ┃      ┃

┃        ┃      │      │    ┠─────┼──┤      │        │관리자┃      ┃

┃        ┃      │      │    ┃          │    │      │        │      ┃      ┃

┠────╂───┼───┼──╂─────┼──┼───┼────┼───╂───┨

┃        ┃      │      │    ┃          │    │      │        │      ┃      ┃

┃        ┃      │      │    ┠─────┼──┤      │        │      ┃      ┃

┃        ┃      │      │    ┃          │    │      │        │      ┃      ┃

┠────╂───┼───┼──╂─────┼──┼───┼────┼───╂───┨

┃        ┃      │      │    ┃          │    │      │        │      ┃      ┃

┃        ┃      │      │    ┠─────┼──┤      │        │      ┃      ┃

┃        ┃      │      │    ┃          │    │      │        │      ┃      ┃

┗━━━━┻━━━┷━━━┷━━┻━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━┷━━━┻━━━┛

별표 0006: 주유취급소일반점검표

＜별지 제6호 서식＞                                                                    (1쪽)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                                        주유취급소      일반점검표       점검연월일 :    .    .    .          ┃

┃                                                                         점검자 :         서명(또는 인)       ┃

┠────────┬─────────────────┬──────────────┬─────────────┨

┃주유취급소의 형태│      □ 옥내    □옥외           │설치허가 연월일 및 허가번호 │                          ┃

┃                │고객이 직접주유하는 형태 (여?부) │                            │                          ┃

┠────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────┨

┃설 치 자        │                                  │안전관리자                  │                          ┃

┠────────┼─────────┬───────┼──────────────┴─────────────┨

┃사업소명        │                  │설치위치      │                                                        ┃

┠────────┼───────┬─┴───────┼───┬───────────┬────────┬───┨

┃위험물 현황     │품 명         │                  │허가량│                      │지정수량의 배수 │      ┃

┠────────┼───────┴─────────┴───┴───────────┴────────┴───┨

┃위  험  물      │                                                                                            ┃

┃저장?취급 개요 │                                                                                            ┃

┠────────┼──────────────────────────────────────────────┨

┃시설명/호칭번호 │                                                                                            ┃

┠────────┴──────┬───────────────┬───────────┬────┬──────┨

┃점검항목                      │점검내용                      │점검방법              │점검결과│조치 연월일 ┃

┃                              │                              │                      │        │및 내용     ┃

┠──┬────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃공  │주유?급유공지          │장애물의 유무                 │육안                  │        │            ┃

┃지  ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃등  │지반면                  │주위지반과 고저차의 적부      │육안                  │        │            ┃

┃    │                        ├───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │                        │균열?손상의 유무             │육안                  │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │배수구?유분리장치      │균열?손상의 유무             │육안                  │        │            ┃

┃    │                        ├───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │                        │체유?체수?토사 등의 퇴적의 유무│육안                  │        │            ┃

┠──┴────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃방화담                        │균열?손상?경사 등의 유무    │육안                  │        │            ┃

┠──┬────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃건  │벽?기둥?바닥?보?지붕│균열?손상의 유무             │육안                  │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃축  │방화문                  │변형?손상의 유무 및 폐쇄기능의 적부│육안                  │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃물  │간판등                  │고정의 적부 및 경사의 유무    │육안                  │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │다른용도와의 구획       │균열?손상의 유무             │육안                  │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │구멍?구덩이            │구멍?구덩이의 유무           │육안                  │        │            ┃

┃    ├─┬──────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │감│감시대              │위치의 적부                   │육안                  │        │            ┃

┃    │시├──────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │대│감시설비            │기능의 적부                   │육안 및 작동확인      │        │            ┃

┃    │등├──────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │  │제어장치            │기능의 적부                   │육안 및 작동확인      │        │            ┃

┃    │  ├──────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │  │방송기기등          │기능의 적부                   │육안 및 작동확인      │        │            ┃

┠──┼─┴──────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃전  │상부                    │ 허가외 구조물 설치여부       │육안                  │        │            ┃

┃용  ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃탱  │ 맨홀                   │ 변형?손상?토사 등의 퇴적의 유무│육안                  │        │            ┃

┃크?├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃폐  │통기관                  │밸브의 작동상황               │작동확인              │        │            ┃

┃유  ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃탱  │과잉주입방지장치        │ 작동상황                     │육안 및 작동확인      │        │            ┃

┃크?├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃간  │가연성증기회수밸브      │작동상황                      │육안                  │        │            ┃

┃이  ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃탱  │액량자동표시장치        │작동상황                      │육안 및 작동확인      │        │            ┃

┃크  ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │온도계?계량구          │작동상황?변형?손상의 유무   │육안 및 작동확인      │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │ 탱크본체               │ 누설의 유무                  │육안                  │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │누설검지관              │ 변형?손상?토사 등의 퇴적의 유무│육안                  │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │누설검지장치            │ 경보장치의 기능의 적부       │작동확인              │        │            ┃

┃    │(이중벽탱크)            │                              │                      │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │주입구                  │접지전극손상의 유무           │육안                  │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │주입구의 비트           │체유?체수?토사 등의 퇴적의 유무│육안                  │        │            ┃

┠──┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃배  │배관                    │도장상황?부식의 유무 및 누설의 유무│육안                  │        │            ┃

┃관?│(플랜지?밸브 포함)     │                              │                      │        │            ┃

┃밸  ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃브  │배관의 비트             │체유?체수?토사 등의 퇴적의 유무│육안                  │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃등  │전기방식 설비           │단자의 탈락의 유무            │육안                  │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │점검함                  │균열?손상?체유?체수?토사 등의 퇴적의 유무│육안                  │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │밸브                    │폐쇄기능의 적부               │작동확인              │        │            ┃

┠──┼────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │접합부                  │누설?변형?손상의 유무       │육안                  │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃고  │고정볼트                │부식?풀림의 유무             │육안                  │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃정  │노즐?호스              │누설의 유무                   │육안                  │        │            ┃

┃    │                        ├───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │                        │균열?손상?결합부의 풀림의 유무│육안                  │        │            ┃

┃    │                        ├───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │                        │유종표시의 손상의 유무        │육안                  │        │            ┃

┃    ├────────────┼───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │펌프                    │누설의 유무                   │육안                  │        │            ┃

┃    │                        ├───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │                        │변형?손상의 유무             │육안                  │        │            ┃

┃    │                        ├───────────────┼───────────┼────┼──────┨

┃    │                        │이상진동?소음?발열 등의 유무│작동확인              │        │            ┃

      └────────────┴───────────────┴───────────┴────┴──────┚

(2쪽)

      ┌───────────┬───────────────────────┬─────┬┬┒

┃    │유량계                │누설?파손의 유무                             │육안      ││┃

┃주  ├───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │표시장치              │변형?손상의 유무                             │육안      ││┃

┃유  ├───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │충돌방지장치          │변형?손상의 유무                             │육안      ││┃

┃설  ├───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │정전기제거설비        │손상의 유무                                   │육안      ││┃

┃비?│                      ├───────────────────────┼─────┼┼┨

┃급  │                      │접지저항치의 적부                             │저항치측정││┃

┃    ├─┬─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃유  │현│호스릴            │누설?변형?손상의 유무                       │육안      ││┃

┃    │수│                  ├───────────────────────┼─────┼┼┨

┃설  │식│                  │호스상승기능?작동상황의 적부                 │작동확인  ││┃

┃    │  ├─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃비  │  │긴급이송정지장치  │기능의 적부                                   │작동확인  ││┃

┃    ├─┼─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │셀│기동안전대책노즐  │기능의 적부                                   │작동확인  ││┃

┃    │  ├─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │프│탈락시정지장치    │기능의 적부                                   │작동확인  ││┃

┃    │  ├─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │용│가연성증기회수장치│기능의 적부                                   │작동확인  ││┃

┃    │  ├─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │  │만량(滿量)정지장치│기능의 적부                                   │작동확인  ││┃

┃    │  ├─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │  │긴급이탈커플러    │변형?손상의 유무                             │육안      ││┃

┃    │  ├─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │  │오(誤)주유정지장치│기능의 적부                                   │작동확인  ││┃

┃    │  ├─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │  │정량정시간제어    │기능의 적부                                   │작동확인  ││┃

┃    │  ├─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │  │노즐              │개방상태고정이 불가한 수동폐쇄장치의 적부     │작동확인  ││┃

┃    │  ├─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │  │누설확산방지장치  │변형?손상의 유무                             │육안      ││┃

┃    │  ├─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │  │“고객용”표시판  │변형?손상의 유무                             │육안      ││┃

┃    │  ├─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │  │자동차정지위치?용│변형?손상의 유무                             │육안      ││┃

┃    │  │기위치표시        │                                              │          ││┃

┃    │  ├─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │  │사용방법?위험물  │변형?손상의 유무                             │육안      ││┃

┃    │  │의 품명표시       │                                              │          ││┃

┃    │  ├─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │  │“비고객용”표시  │변형?손상의 유무                             │육안      ││┃

┃    │  │판                │                                              │          ││┃

┠──┼─┴─────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃펌  │벽?기둥?보?지붕    │손상의 유무                                   │육안      ││┃

┃프  ├───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃실?│방화문                │변형?손상의 유무 및 폐쇄기능의 적부          │육안      ││┃

┃유  ├───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃고?│펌프                  │누설의 유무                                   │육안      ││┃

┃정  │                      ├───────────────────────┼─────┼┼┨

┃비  │                      │변형?손상의 유무                             │육안      ││┃

┃실  │                      ├───────────────────────┼─────┼┼┨

┃등  │                      │이상진동?소음?발열 등의 유무                │작동확인  ││┃

┃    ├───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │바닥?점검비트?집유  │균열?손상?체유?체수?토사 등의 퇴적의 유무 │육안      ││┃

┃    │설비                  │                                              │          ││┃

┃    ├───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │환기?배출설비        │변형?손상의 유무                             │육안      ││┃

┃    ├───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │조명설비              │손상의 유무                                   │육안      ││┃

┃    ├───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │누설국한설비?수용설  │체유?체수?토사 등의 퇴적의 유무             │육안      ││┃

┃    │비                    │                                              │          ││┃

┠──┴───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃전기설비                    │배선?기기의 손상의 유무                      │육안      ││┃

┃                            ├───────────────────────┼─────┼┼┨

┃                            │기능의 적부                                   │작동확인  ││┃

┠──────────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃가연성증기검지경보설비      │손상의 유무                                   │육안      ││┃

┃                            ├───────────────────────┼─────┼┼┨

┃                            │기능의 적부                                   │작동확인  ││┃

┠──┬───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃부  │(증기)세차기          │배기통?연통의 탈락?변형?손상의 유무        │육안      ││┃

┃대  │                      ├───────────────────────┼─────┼┼┨

┃설  │                      │주위의 변형?손상의 유무                      │육안      ││┃

┃비  ├───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │그밖의 설비           │위치의 적부                                   │육안      ││┃

┠──┴───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃표지?게시판                │손상의 유무                                   │육안      ││┃

┃                            ├───────────────────────┼─────┼┼┨

┃                            │기재사항의 적부                               │육안      ││┃

┠──┬───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃소  │소화기                │위치?설치수?압력의 적부                     │육안      ││┃

┃화  ├───────────┼───────────────────────┴─────┴┴┨

┃설  │그밖의 소화설비       │소화설비 점검표에 의할 것                                     ┃

┃비  │                      │                                                              ┃

┠──┼───────────┼───────────────────────────────┨

┃경  │자동화재탐지설비      │자동화재탐지설비 점검표에 의할 것                             ┃

┃보  ├───────────┼───────────────────────┬─────┬┬┨

┃설  │그밖의 소화설비       │손상의 유무                                   │육안      ││┃

┃비  │                      ├───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │                      │기능의 적부                                   │작동확인  ││┃

┠──┼───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃피  │유도등본체            │점등상황 및 손상의 유무                       │육안      ││┃

┃난  │                      ├───────────────────────┼─────┼┼┨

┃설  │                      │시각장애물의 유무                             │육안      ││┃

┃비  ├───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃    │비상전원              │정전시의 점등상황                             │작동확인  ││┃

┠──┴───────────┼───────────────────────┼─────┼┼┨

┃ 기타사항                   │                                              │          ││┃

┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷┷┛


부칙

['부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.', '        부칙 이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20180425', '20250409'] (공포번호: ['276', '371'])