# 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전성능기준(NFPC 602)
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20221125, 시행일자=20221201, 소관부처=소방청)
행정규칙번호: 2022-63
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전성능기준(NFPC 602)
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20221125
발령번호: 2022-63
시행일자: 20221201
소관부처: 소방청
담당부서기관: 소방청(소방분석제도과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1항제6호가목에 따라 소방청장에게 위임한 사항 중 소방시설의 비상전원인 비상전원수전설비의 성능기준을 규정함을 목적으로 한다.', '제2조(적용범위) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 별표 4의 소방시설에 설치해야 하는 비상전원수전설비의 설치 및 관리에 대해 적용한다.', '제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.1. "과전류차단기"란 「전기설비기술기준의 판단기준」 제38조와 제39조에 따른 것을 말한다.2. "방화구획형"이란 수전설비를 다른 부분과 건축법상 방화구획을 하여 화재 시 이를 보호하도록 조치하는 방식을 말한다.3. "변전설비"란 전력용변압기 및 그 부속장치를 말한다.4. "배전반"이란 전력생산시설 등으로부터 직접 전력을 공급받아 분전반에 전력을 공급해주는 것으로서 다음 각 목의 배전반을 말한다.가. "공용배전반"이란 소방회로 및 일반회로 겸용의 것으로서 개폐기, 과전류차단기, 계기와 그 밖의 배선용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다.나. "전용배전반"이란 소방회로 전용의 것으로서 개폐기, 과전류차단기, 계기와 그 밖의 배선용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다.5. "분전반"이란 배전반으로부터 전력을 공급받아 부하에 전력을 공급해주는 것으로서 다음 각 목의 분전반을 말한다.가. "공용분전반"이란 소방회로 및 일반회로 겸용의 것으로서 분기개폐기, 분기과전류차단기와 그 밖의 배선용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다.나. "전용분전반"이란 소방회로 전용의 것으로서 분기 개폐기, 분기과전류차단기와 그 밖의 배선용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다.6. "비상전원수전설비"란 화재 시 상용전원이 공급되는 시점까지만 비상전원으로 적용이 가능한 설비로서 상용전원의 안전성과 내화성능을 향상시킨 설비를 말한다.7. "소방회로"란 소방부하에 전원을 공급하는 전기회로를 말한다.8. "수전설비"란 전력수급용 계기용변성기ㆍ주차단장치 및 그 부속기기를 말한다.9. "옥외개방형"이란 건물의 옥외 또는 건물의 옥상에 울타리를 설치하고 그 내부에 수전설비를 설치하는 방식을 말한다.10. "인입개폐기"란 「전기설비기술기준의 판단기준」 제169조에 따른 것을 말한다.11. "인입구배선"이란 인입선의 연결점으로부터 특정소방대상물내에 시설하는 인입개폐기에 이르는 배선을 말한다.12. "인입선"이란 「전기설비기술기준」 제3조제1항 제9호에 따른 것을 말한다.13. "일반회로"란 소방회로 이외의 전기회로를 말한다.14. "전기사업자"란 「전기사업법」 제2조제2호에 따른 자를 말한다.15. "큐비클형"이란 수전설비를 큐비클 내에 수납하여 설치하는 방식으로서 다음 각 목의 형식을 말한다.가. "공용큐비클식"이란 소방회로 및 일반회로 겸용의 것으로서 수전설비, 변전설비와 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다.나. "전용큐비클식"이란 소방회로용의 것으로 수전설비, 변전설비와 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다.', '제4조(인입선 및 인입구 배선의 시설) ① 인입선은 특정소방대상물에 화재가 발생할 경우에도 화재로 인한 손상을 받지 않도록 설치해야 한다.② 인입구 배선은 내화배선으로 해야 한다.', '제5조(특별고압 또는 고압으로 수전하는 경우) ① 일반전기사업자로부터 특별고압 또는 고압으로 수전하는 비상전원 수전설비는 방화구획형, 옥외개방형 또는 큐비클(Cubicle)형으로서 다음 각 호에 적합하게 설치해야 한다.1. 전용의 방화구획 내에 설치할 것2. 소방회로배선은 일반회로배선과 불연성의 격벽으로 구획할 것3. 일반회로에서 과부하, 지락사고 또는 단락사고가 발생한 경우에도 이에 영향을 받지 아니하고 계속하여 소방회로에 전원을 공급시켜 줄 수 있어야 할 것4. 소방회로용 개폐기 및 과전류차단기에는 "소방시설용"이라 표시할 것5. 전기회로는 별표 1 같이 결선할 것② 옥외개방형은 옥외개방형이 설치된 건축물 또는 인접 건축물에 화재가 발생한 경우에도 화재로 인한 손상을 받지 않도록 설치해야 한다.③ 큐비클형은 다음 각 호에 적합하게 설치해야 한다.1. 전용큐비클 또는 공용큐비클식으로 설치할 것2. 외함은 두께 2.3밀리미터 이상의 강판과 이와 동등 이상의 강도와 내화성능이 있는 것으로 제작해야 하며, 개구부(제3호에 게기하는 것은 제외한다)에는 「건축법 시행령」 제64조에 따른 방화문으로서 60분+ 방화문, 60분 방화문 또는 30분 방화문으로 설치할 것3. 다음 각 목(옥외에 설치하는 것에 있어서는 가목부터 다목까지)에 해당하는 것은 외함에 노출하여 설치할 수 있다.가. 표시등(불연성 또는 난연성재료로 덮개를 설치한 것에 한한다)나. 전선의 인입구 및 인출구다. 환기장치라. 전압계(퓨즈 등으로 보호한 것에 한한다)마. 전류계(변류기의 2차측에 접속된 것에 한한다)바. 계기용 전환스위치(불연성 또는 난연성재료로 제작된 것에 한한다)4. 외함은 건축물의 바닥 등에 견고하게 고정할 것5. 외함에 수납하는 수전설비, 변전설비 그 밖의 기기 및 배선은 다음 각 목에 적합하게 설치할 것가. 외함 또는 프레임(Frame) 등에 견고하게 고정할 것나. 외함의 바닥에서 10센티미터(시험단자, 단자대 등의 충전부는 15센티미터) 이상의 높이에 설치할 것6. 전선 인입구 및 인출구에는 금속관 또는 금속제 가요전선관을 쉽게 접속할 수 있도록 할 것7. 환기장치는 다음 각 목에 적합하게 설치할 것가. 내부의 온도가 상승하지 않도록 환기장치를 할 것나. 자연환기구의 개구부 면적의 합계는 외함의 한 면에 대하여 해당 면적의 3분의 1 이하로 할 것. 이 경우 하나의 통기구의 크기는 직경 10밀리미터 이상의 둥근 막대가 들어가서는 아니 된다.다. 자연환기구에 따라 충분히 환기할 수 없는 경우에는 환기설비를 설치할 것라. 환기구에는 금속망, 방화댐퍼 등으로 방화조치를 하고, 옥외에 설치하는 것은 빗물 등이 들어가지 않도록 할 것8. 공용큐비클식의 소방회로와 일반회로에 사용되는 배선 및 배선용기기는 불연재료로 구획할 것9. 그 밖의 큐비클형의 설치에 관하여는 제1항 제2호부터 제5호까지의 규정 및 한국산업표준에 적합할 것', '제6조(저압으로 수전하는 경우) 전기사업자로부터 저압으로 수전하는 비상전원수전설비는 전용배전반(1ㆍ2종)ㆍ전용분전반(1ㆍ2종) 또는 공용분전반(1ㆍ2종)으로 해야 한다.① 제1종 배전반 및 제1종 분전반은 다음 각 호에 적합하게 설치하여야 한다.1. 외함은 두께 1.6밀리미터(전면판 및 문은 2.3밀리미터) 이상의 강판과 이와 동등 이상의 강도와 내화성능이 있는 것으로 제작할 것2. 외함의 내부는 외부의 열에 의해 영향을 받지 않도록 내열성 및 단열성이 있는 재료를 사용하여 단열할 것. 이 경우 단열부분은 열 또는 진동에 따라 쉽게 변형되지 않아야 한다.3. 다음 각 목에 해당하는 것은 외함에 노출하여 설치할 수 있다.가. 표시등(불연성 또는 난연성재료로 덮개를 설치한 것에 한한다)나. 전선의 인입구 및 입출구4. 외함은 금속관 또는 금속제 가요전선관을 쉽게 접속할 수 있도록 하고, 당해 접속부분에는 단열조치를 할 것5. 공용배전판 및 공용분전판의 경우 소방회로와 일반회로에 사용하는 배선 및 배선용 기기는 불연재료로 구획되어야 할 것② 제2종 배전반 및 제2종 분전반은 다음 각 호에 적합하게 설치해야 한다.1. 외함은 두께 1밀리미터(함 전면의 면적이 1,000제곱센티미터를 초과하고 2,000제곱센티미터 이하인 경우에는 1.2밀리미터, 2,000제곱센티미터를 초과하는 경우에는 1.6밀리미터) 이상의 강판과 이와 동등 이상의 강도와 내화성능이 있는 것으로 제작할 것2. 제1항 제3호 각목에 정한 것과 섭씨 120도의 온도를 가했을 때 이상이 없는 전압계 및 전류계는 외함에 노출하여 설치할 것3. 단열을 위해 배선용 불연전용실내에 설치할 것4. 그 밖의 제2종 배전반 및 제2종 분전반의 설치에 관하여는 제1항 제4호 및 제5호의 규정에 적합할 것③ 그 밖의 배전반 및 분전반의 설치에 관하여는 다음 각 호에 적합해야 한다.1. 일반회로에서 과부하ㆍ지락사고 또는 단락사고가 발생한 경우에도 이에 영향을 받지 아니하고 계속하여 소방회로에 전원을 공급시켜 줄 수 있어야 할 것2. 소방회로용 개폐기 및 과전류차단기에는 "소방시설용"이라는 표시를 할 것3. 전기회로는 별표 2와 같이 결선할 것', '제7조(설치ㆍ유지기준의 특례) 소방본부장 또는 소방서장은 기존건축물이 증축ㆍ개축ㆍ대수선되거나 용도변경 되는 경우에 있어서 이 기준이 정하는 기준에 따라 해당 건축물에 설치해야 할 비상전원수전설비의 배관ㆍ배선 등의 공사가 현저하게 곤란하다고 인정되는 경우에는 해당 설비의 기능 및 사용에 지장이 없는 범위 안에서 이 기준의 일부를 적용하지 않을 수 있다.', '제8조(재검토기한) 소방청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.', '제9조(규제의 재검토) 「행정규제기본법」 제8조에 따라 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.']


별표

별표 0001: 고압 또는 특별고압 수전의 경우(제5조제1항제5호 관련) 

[별표1] 고압 또는 특별고압 수전의 경우(제5조제1항제5호 관련) 

┌──────────────────────────────────────┐

│                                                                            │

│                                                                            │

│                                                                            │

│                                                                            │

│                                                                            │

│                                                                            │

│                                                                            │

│                                                                            │

│                                                                            │

│                                               (일반부하)       (일반부하)  │

│                                                                            │

│                                                                            │

│(가) 전용의 전력용변압기에서 소방부   (나) 공용의 전력용변압기에서 소방부하 │

│하        에 전원을 공급하는 경우     에       전원을 공급하는 경우         │

│주 1. 일반회로의 과부하 또는 단락사   주 1. 일반회로의 과부하 또는 단락사   │

│고시에 CB10(또는 PF10)이 CB12         고시에 CB10(또는 PF10)이 CB22(또는    │

│(또는 PF12) 및 CB22(또는 F22)보       F22) 및 CB(또는 F)보다 먼저 차단되    │

│다 먼저 차단되어서는 아니된           어서는 아니된다.                      │

│다.                                   2. CB21(또는 F21)은 CB22(또는 F22)와  │

│2. CB11(또는 PF11)은 CB12(또는 PF12)  동등이상의 차단용량일 것.             │

│와 동등이상의 차단용량일 것.                ┌──┬────────┐      │

│       ┌──┬────────┐           │약호│명   칭         │      │

│       │약호│명   칭         │           ├──┼────────┤      │

│       ├──┼────────┤           │CB  │전력차단기      │      │

│       │CB  │전력차단기      │           ├──┼────────┤      │

│       ├──┼────────┤           │PF  │전력퓨즈(고압   │      │

│       │PF  │전력퓨즈(고압   │           │    │또는 특별고압용)│      │

│       │    │또는 특별고압용)│           ├──┼────────┤      │

│       ├──┼────────┤           │F   │퓨즈(저압용)    │      │

│       │F   │퓨즈(저압용)    │           ├──┼────────┤      │

│       ├──┼────────┤           │Tr  │전력용변압기    │      │

│       │Tr  │전력용변압기    │           └──┴────────┘      │

│       └──┴────────┘                                           │

└──────────────────────────────────────┘

별표 0002: 저압수전의 경우(제6조제3항제3호관련)

[별표 2] 저압수전의 경우(제6조제3항제3호관련)

┌───────────────────────────────────────┐

│                                                                              │

│                                                                              │

│                                                                              │

│ 주 1. 일반회로의 과부하 또는 단락사고시 SM이 SN, SN1 및 SN2보다 먼저차단     │

│    되어서는 아니된다.                                                        │

│    2.  SF는 SN과 동등 이상의 차단용량일 것.                                  │

│       ┌──┬────────┐                                             │

│       │약호│명   칭         │                                             │

│       ├──┼────────┤                                             │

│       │S   │저압용개폐기 및 │                                             │

│       │    │과전류차단기    │                                             │

│       └──┴────────┘                                             │

│                                                                              │

└───────────────────────────────────────┘


부칙

        부칙 제1조(시행일) 이 고시는 2022년 12월 1일부터 시행한다.제2조(경과조치) ① 이 고시 시행 전에 건축허가 등의 신청 또는 신고를 하거나 소방시설공사의 착공신고를 한 특정소방대상물에 대해서는 종전의 「소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)」에 따른다.② 이 고시 시행 전에 제1항에 따른 신청 또는 신고를 한 경우라도 개정 기준이 종전의 기준에 비해 관계인에게 유리한 경우에는 개정 기준에 따를 수 있다.제3조(다른 법령과의 관계) 이 고시 시행 당시 다른 법령에서 종전의 화재안전기준을 인용한 경우에 이 고시 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 경우에는 종전의 규정에 갈음하여 이 고시의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

부칙 공포정보: 20221125 (공포번호: 2022-63)