# 전통시장 화재안전점검 운영지침
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20240913, 시행일자=20240913, 소관부처=중소벤처기업부)
행정규칙번호: 2024-62
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 전통시장 화재안전점검 운영지침
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20240913
발령번호: 2024-62
시행일자: 20240913
소관부처: 중소벤처기업부
담당부서기관: 중소벤처기업부(전통시장과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 지침은 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제20조의2, 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 시행령」제9조의2에 따라 전통시장의 안전점검 방법 및 절차 등에 필요한 사항을 정하여 안전점검을 효율적으로 실시함으로써 전통시장의 기능과 안전의 유지 및 안전사고의 예방을 목적으로 한다.', '제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.1. "화재안전점검"이라 함은 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」(이하 "법"이라 한다) 제20조의2, 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 시행령」(이하 "영"이라 한다)제9조의2에 따라 법 제20조의2제1항에 따른 시장(이하 "시장"이라 한다)에서 화재 등 안전사고의 예방을 위해 공용구간 및 개별점포의 소방ㆍ전기ㆍ가스분야 시설물을 점검하는 것을 말한다.2. "관리기관"이라 함은 중소벤처기업부장관, 특별시장ㆍ광역시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시ㆍ도지사"라 한다) 및 특별자치시장ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장(이하 "시장ㆍ군수ㆍ구청장"이라 한다)으로부터 화재안전점검 업무를 위탁 받아 수행하는 기관으로 "소상공인시장진흥공단"을 말한다.3. "점검기관"이라 함은 법 제20조의2제2항에 따라 화재안전점검 업무에 관한 상호 협약을 체결한 한국전기안전공사, 한국가스안전공사, 한국소방안전원, 한국시설안전공단, 한국화재보험협회 등을 말한다.4. "안전점검시스템"이라 함은 화재안전점검 결과의 등록 및 사후관리 등에 활용하는 전산시스템을 말한다.5. "사업비"이라 함은 화재안전점검에 소요되는 민간경상보조금과 민간위탁사업비를 말한다.6. "정기점검"이라 함은 소방, 가스, 전기 등을 점검기관에 매년 위탁하여 수행하는 화재안전점검을 말한다.7. "수시점검"이라 함은 시장의 화재 예방과 그 밖의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 정기점검 외에 수행하는 화재안전점검을 말한다.8. "공용구간"이라 함은 아케이드, 고객지원센터, 주차장 등 법 제20조에 따른 시설현대화사업 시설과 자체적으로 추진한 시설물을 말한다.', '제3조(기본점검계획 수립 및 제출 등) ① 중소벤처기업부장관은 시ㆍ도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장과 협의하여 영 제9조의2제2항에 따른 화재안전점검에 관한 계획(이하 "기본점검계획"이라 한다)을 매년 수립하여 관리기관에 통보하여야 한다. 이 경우 중소벤처기업부장관은 기본점검계획 수립을 위한 대상 점검시장, 구체적인 점검대상에 관한 점검기관의 의견을 수렴할 수 있다.② 기본점검계획에는 영 제9조의2제2항 각 호의 사항 외에 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.1. 당해연도 안전점검 기본방향 및 목적2. 분야별 점검방법 및 사업예산3. 기타 안전점검 추진을 위해 필요한 사항③ 관리기관은 당해연도 2월 내 기본점검계획을 이행하기 위한 세부점검계획을 수립하여 중소벤처기업부장관 및 점검기관에 제출하여야 한다.④ 제3항에 따른 세부점검계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.1. 당해연도 점검 점포 수2. 사업예산 집행 계획3. 분야별 세부 안전점검 방법4. 점검결과 시스템 등록 등 점검결과 조치 사항5. 사업홍보 및 성과제고 방안6. 기타 안전점검 추진을 위해 필요한 사항', '제4조(점검기관 협약) ① 중소벤처기업부장관, 시ㆍ도지사 및 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 협약된 점검기관과 매년 위탁계약을 체결하여야 한다. 이 경우 중소벤처기업부장관과 시ㆍ도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 원활한 화재안전점검의 수행을 위하여 관리기관의 장에게 협약에 관한 업무를 위탁할 수 있다.② 기본점검계획의 변경에 따라 제1항에 따른 위탁계약의 내용 변경이 필요한 경우에는 관리기관의 장이 중소벤처기업부장관과 시ㆍ도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 사전 승인을 얻어 변경하여야 한다.', '제5조(점검 대상) 영 제9조의2제3항에 따른 정기점검 대상은 다음 각 호와 같다.1. 영 제9조의2제1항 각 호의 대상2. 소방안전관리자 선임, 자체소방대 조직, 비상연락망 수립 등 안전 관련 조직 편성 여부3. 기타 시장 재해ㆍ재난 예방 및 안전을 위해 필요한 시설', '제6조(사전 고지 및 증표) ① 관리기관 및 점검기관은 영 제9조의2제5항에 따라 점검에 관한 사전 고지를 하여야 하며, 영 제9조의2제6항에 따른 증표는 별지 제1호 서식과 같다.② 관리기관은 화재안전점검을 위한 상인회 주소, 연락처 등을 점검기관에게 제공하여야 한다.', '제7조(점검기관의 사전준비) 점검기관은 화재안전점검 이전에 다음 각 호의 사항을 준비하여야 한다.1. 시장 현황, 상인 대응요령 등 현장의 특수성에 대해 점검 인력의 사전 교육을 실시2. 점검 장비에 대한 준비ㆍ점검3. 각 점검기관 점검자의 현장 안전사고 방지를 위한 보험가입 등 사전 안전조치', '제8조(점검 방법 일반) ① 점검기관은 점검 중 중대한 결함 발생 시 즉각 해당 상인회에 통보해야 하며, 점검 중 개선사항은 제10조제2항에 따른 종합결과보고서에 반영하여 보고하여야 한다.② 소방분야 점검기관은 점검 중 상인대상 안전교육을 실시하고, 안전관리를 위한 자료 등을 제작하여 배포 할 수 있다.③ 관리기관은 당해 연도 이전의 시장 안전시설물 등의 점검결과를 점검기관에게 제공하여야 한다.', '제9조(분야별 점검) ① 점검기관은 제3조제3항에 따른 세부점검계획에 따라 소방, 전기, 가스분야의 점검인력을 구성하여 화재안전점검을 실시하여야 한다.② 점검기관은 다음 각 호에 따라 분야별 화재안전점검을 실시하여야 한다.1. 소방분야 : 별지 제2호 서식에 따라 점검하고, 조직관리 및 시스템 운영분야, 공용구간 및 개별점포 소방시설 분야를 포함한다.2. 전기분야 : 별지 제3호 서식에 따라 공용구간(수전설비 제외) 및 개별점포 전기시설 분야로 구분하여 점검한다. 단, 전기분야 안전점검은 한국전기안전공사의 전기안전점검 결과를 준용할 수 있다.3. 가스분야 : 별지 제4호 서식에 따라 공용구간 및 개별점포 가스시설 분야로 구분하여 점검한다.', '제10조(결과보고) 점검기관은 화재안전점검 완료 후 다음 각 호에 따라 결과보고서를 작성하고 시장 상인회에 제출한다.1. 소방분야 : 별지 제5호 서식에 따라 공용구간(수전설비 제외), 개별점포에 대해 모두 작성하고 별표1의 안전등급 기준에 따라 시장별 안전등급을 표시한다.2. 전기분야 : 별지 제6호 서식에 따라 공용구간, 개별점포 및 자가용 전기설비와 일반용 전기설비를 포함하여 작성하고 별표2의 안전등급 기준에 따라 시장별 안전등급을 표시한다.3. 가스분야 : 별지 제7호 서식에 따라 완성검사(「액화석유가스법」 제36조에 따라 최초 시설 설치 후 해당시설 사용을 위해 받아야 하는 검사) 미실시 점포 현황을 파악하고, 별표3의 안전등급 기준에 따라 시장별 안전등급을 표시한다.', '제11조(안전점검시스템 관리 등) ① 점검기관은 화재안전점검 완료 후 분야별 화재안전점검결과를 당해연도 12월31일까지 안전점검 시스템에 등록하여야 한다.② 당해연도 점검대상 시장의 점검을 완료한 후 종합결과보고서를 작성하고 당해연도 12월31일까지 중소벤처기업부장관 및 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.③ 점검기관은 별지 제5호부터 제7호까지의 서식에 따라 시장별 결과보고서를 작성하여 중소벤처기업부장관 및 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.', '제12조(사업비 구성) ① 사업비는 관리기관 운영비, 소방ㆍ전기ㆍ가스분야 점검비로 구성한다.② 관리기관 운영비는 인건비, 여비, 수용비, 홍보비 등으로 구성한다.③ 소방분야 점검비용은 시장별 점검에 필요한 인건비, 관리비, 재료비, 보고서 작성비, 인쇄비 등으로 구성한다.④ 전기분야 점검비용 및 가스분야 점검비용은 홍보를 위한 활동비, 인건비, 보고서 작성비, 인쇄비 등으로 구성한다.', '제13조(사업비 정산) ① 사업비 중 직접 경비는 정산관련 증빙서류의 원본 및 세부항목별 사업비 증빙자료를 제출하여야 한다.② 사업비 정산과 관련하여 본 지침에서 정하지 않는 사항은 관리기관에서 정하는 사업비 집행 및 정산 매뉴얼을 따른다.③ 관리기관은 사업비 구성, 관리 및 정산에 대한 세부사항을 매뉴얼로 제작하여 점검기관에 배포하고 운영한다.', '제14조(수시점검의 방법 및 대상) 영 제9조의2 제3항에 따라 수시점검을 실시하는 경우에는 중소벤처기업부장관, 시ㆍ도지사 및 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 점검대상, 점검방법, 점검기관, 점검시기, 결과보고 등 수시점검과 관련된 세부사항이 포함된 수시점검계획을 수립하여 실시하여야 한다.', '제15조(운영상황 점검) 중소벤처기업부장관은 관리기관 및 점검기관에 대한 점검인력 투입 등 세부점검계획 준수 여부에 관한 운영상황 점검을 할 수 있다.', '제16조(재검토 기한) 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


별표

별표 0001: 소방분야 안전등급 기준

 소방분야 안전등급 기준

○ 등급산출 : 총점을 등급기준표에 대입하여 산출

   ? 총점 = 점검 전문가 평가 점수(60%) ＋ 설비별 점검결과 점수(40%)

┏━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┓

┃등급│총점          │내용                                          │비고┃

┞──┼───────┼───────────────────────┼──┦

│A   │90이상        │소방설비가 기준에 따라 적합하게 설치되어      │    │

│    │              │있고, 관리상태 우수하여 신뢰도가 높은 시장    │    │

├──┼───────┼───────────────────────┼──┤

│B   │80이상-90미만 │소방설비가 일부 기준 적합하지 않거나,         │    │

│    │              │관리상태가 일부 미흡하지만 전반적인 설비의    │    │

│    │              │신뢰도는 양호한 시장                          │    │

├──┼───────┼───────────────────────┼──┤

│C   │70이상-80미만 │소방설비가 일부 기준에 적합하지 않고          │    │

│    │              │관리상태가 일부 미흡하나 개선을 통하여        │    │

│    │              │신뢰도 회복이 용이한 시장                     │    │

├──┼───────┼───────────────────────┼──┤

│D   │60이상-70미만 │소방설비가 기준에 미달되고 관리상태가         │    │

│    │              │미흡하여 일정 수준의 개선이 요구되는 시장     │    │

├──┼───────┼───────────────────────┼──┤

│E   │60미만        │소방설비가 기준에 현저히 미달되고 관리상태가  │    │

│    │              │불량하여 상당한 수준의 개선이 요구되는 시장   │    │

└──┴───────┴───────────────────────┴──┘

 1) 점검 전문가 평가(60%)

  ? 평가점수 산출방법

   점검전문가 평가점수 = ①소방설비분야 점수 ＋ ②기타설비분야 점수

   여기서, ① = (각 설비별 평가점수 합계) / (법적 의무대상 설비별 평가항목 양호점수 합계) × 0.5

           ② = (각 설비별 평가점수 합계) / (법적 의무대상 설비별 평가항목 양호점수 합계) × 0.1

  주1. 총점은 점검 전문가 평가 점수와 설비별 점검결과 점수에 소화설비 설치 비율을 고려한 점검 전문가 평가 의견을 고려하여 산정

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━┯━━┓

┃분야                                      │평가방법        │반영  │비고┃

┃                                          ┝━━┯━━┯━━┥비율  │    ┃

┃                                          │양호│보통│불량│      │    ┃

┣━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━┿━━┿━━━┿━━┫

┃소방설비  │소화기구(자동소화장치 포함)   │50  │25  │0   │50    │    ┃

┃분야      ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │옥내소화전설비(호스릴 포함)   │40  │20  │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │옥외소화전설비                │20  │10  │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │스프링클러설비(간이형 포함)   │50  │25  │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │비상경보설비                  │10  │5   │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │자동화재탐지설비 및 시각경보기│40  │20  │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │자동화재속보설비              │20  │10  │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │비상방송설비                  │20  │10  │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │유도등 및 유도표지            │30  │15  │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │비상조명등                    │20  │10  │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │피난기구(완강기 등)           │10  │5   │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │소화용수설비                  │20  │10  │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │연결송수관설비                │20  │10  │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │연결살수설비                  │30  │15  │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │기타                          │20  │10  │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │소계                          │400 │200 │0   │      │    ┃

┠─────┼───────────────┼──┼──┼──┼───┼──┨

┃기타설비  │아케이드                      │20  │10  │0   │10    │    ┃

┃분야      ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │방화문 / 자동방화셔터         │60  │30  │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │기타                          │20  │10  │0   │      │    ┃

┃          ├───────────────┼──┼──┼──┤      │    ┃

┃          │소계                          │100 │50  │0   │      │    ┃

┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━━┷━━┛

   주1. 아케이드는 자진설비로 반영

   주2. 각 설비별 공용부분과 점포부분 반영하고, 설비별 설치 유무에 따라 점수 차등 적용

   주3. 핵심설비(수신기, 소방펌프, 속보기, 앰프, 전원설비 등)의 중대한 부적합사항에 대하여 전문가의 평가 반영

   주4. 물분무등소화설비는 스프링클러설비에 포함, 기타 소방설비는 명시된 것 이외의 소방설비임

   주5. 설비의 설치 및 기능이 일부에만 미치는 경우는 보통(일부기능 작동불능과 동일하게 취급)으로 평가

   주6. 평가방법 기준

┏━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┓

┃분야      │구분│내용                                                │비고┃

┣━━━━━┿━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┩

┃소방설비  │양호│설비의 설치 및 관리상태 양호                        │    │

┃분야      ├──┼──────────────────────────┼──┤

┃          │보통│설비의 설치 및 관리상태가 일부 미흡하나 작동기능상  │    │

┃          │    │중대한 결함이 없는 상태(일부 기능 작동불능 포함)    │    │

┃          ├──┼──────────────────────────┼──┤

┃          │불량│설비가 설치되어 있으나 작동불능 상태 또는 설비 미   │    │

┃          │    │설치 상태                                           │    │

┣━━━━━┿━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┥

┃기타설비  │양호│설비의 설치 및 관리상태 양호                        │    │

┃분야      ├──┼──────────────────────────┼──┤

┃          │보통│설비의 설치 및 관리상태가 일부 미흡하나 작동기능상  │    │

┃          │    │중대한 결함이 없는 상태(일부 기능 작동불능 포함)    │    │

┃          ├──┼──────────────────────────┼──┤

┃          │불량│설비가 설치되어 있으나 작동불능 상태 또는 설비 미   │    │

┃          │    │설치 상태                                           │    │

┗━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┙

 2) 설비별 부적합율(40%)

  - 공용부 점검현황 및 점포 점검현황

  - 불량률을 점수로 환산 반영

  - 점포부분 설비별 불량률은 전체점포(소화기 설치대상 점포 기준) 대비 대상점포 비율을 반영

?공용부분

┌─────────┬──────────────────────┐

│평가항목          │부적합율에 따른 각 설비별 평가점수          │

│                  ├───┬──┬───┬───┬───┬───┤

│                  │5미만 │5~10│10~15 │15~20 │20~25 │25초과│

├─────────┼───┼──┼───┼───┼───┼───┤

│소화기            │5     │4   │3     │2     │1     │0     │

├─────────┼───┼──┼───┼───┼───┼───┤

│감지기,발신기 회로│5     │4   │3     │2     │1     │0     │

├─────────┼───┼──┼───┼───┼───┼───┤

│유수검지장치      │5     │4   │3     │2     │1     │0     │

├─────────┼───┼──┼───┼───┼───┼───┤

│소화전함          │5     │4   │3     │2     │1     │0     │

├─────────┼───┼──┼───┼───┼───┼───┤

│유도등,비상조명등 │5     │4   │3     │2     │1     │0     │

├─────────┼───┼──┼───┼───┼───┼───┤

│기타설비          │5     │4   │3     │2     │1     │0     │

└─────────┴───┴──┴───┴───┴───┴───┘

?점포부분

┌─────────┬──────────────────────┐

│평가항목          │부적합율에 따른 각 설비별 평가점수          │

│                  ├───┬──┬───┬───┬───┬───┤

│                  │5미만 │5~10│10~15 │15~20 │20~25 │25초과│

├─────────┼───┼──┼───┼───┼───┼───┤

│소화기            │5     │4   │3     │2     │1     │0     │

├─────────┼───┼──┼───┼───┼───┼───┤

│자동확산소화장치  │5     │4   │3     │2     │1     │0     │

├─────────┼───┼──┼───┼───┼───┼───┤

│K급 소화기        │5     │4   │3     │2     │1     │0     │

├─────────┼───┼──┼───┼───┼───┼───┤

│감지기            │5     │4   │3     │2     │1     │0     │

├─────────┼───┼──┼───┼───┼───┼───┤

│단독경보형감지기  │5     │4   │3     │2     │1     │0     │

├─────────┼───┼──┼───┼───┼───┼───┤

│스프링클러헤드    │5     │4   │3     │2     │1     │0     │

├─────────┼───┼──┼───┼───┼───┼───┤

│유도등,비상조명등 │5     │4   │3     │2     │1     │0     │

└─────────┴───┴──┴───┴───┴───┴───┘

? 평가점수 산출방법

   설비별 부적합율 점수 = [(각 설비별 평가점수) / (법적 의무대상 평가항목×5)] × 0.4

별표 0002: 전기분야 안전등급 기준

 전기분야 안전등급 기준

┌───┬─────┬─────────────────────────────┐

│구 분 │설비안전도│상 태                                                     │

├───┼─────┼─────────────────────────────┤

│A등급 │90이상    │?전기설비의 상태가 양호                                  │

├───┼─────┼─────────────────────────────┤

│B등급 │80이상    │?전기설비의 상태가 양호하나 지속적인 관심이 필요한       │

│      │          │상태                                                      │

├───┼─────┼─────────────────────────────┤

│C등급 │70이상    │?시설물의 사용에는 지장이 없으나 위해(危害)요소가 일정   │

│      │          │부분 존재하며, 안전성 향상을 위해 보수·정비가 필요한 상태│

├───┼─────┼─────────────────────────────┤

│D등급 │60이상    │?중대한 부적합사항 발생으로 즉시 개·보수 또는 사용제한  │

│      │          │여부를 결정하여야 하는 상태                               │

├───┼─────┼─────────────────────────────┤

│E등급 │60미만    │?중대한 부적합사항 3개 이상으로 시설물의 안전에 위험이   │

│      │          │있어 즉시 개·보수와 사용제한이 필요한 상태               │

└───┴─────┴─────────────────────────────┘

□ 설비안전도

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃설비안전도(100점) = 전기적요소(60) +환경적요소(40)┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ㅇ 전기적요소 평가표(60점)

┏━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━━┓

┃점검항목      │전기화재    │안전도│세부  │부적합  │부적합 차 ┃

┃              │원인 점유율 │      │항목수│차감    │감        ┃

┃              │            │      │      │(1회시) │(3회이상) ┃

┣━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━━┫

┃절연저항      │0.111       │15    │2     │7.5     │11.25     ┃

┠───────┼──────┼───┼───┼────┼─────┨

┃인입구 배선   │0.172       │4.05  │3     │1.35    │2.02      ┃

┠───────┼──────┼───┼───┼────┼─────┨

┃누전차단기    │0.188       │22.35 │5     │4.47    │6.71      ┃

┠───────┼──────┼───┼───┼────┼─────┨

┃개폐기?차단기│0.188       │6.03  │9     │0.67    │1.0       ┃

┠───────┼──────┼───┼───┼────┼─────┨

┃옥내?외 배선 │0.510       │6.56  │8     │0.82    │1.23      ┃

┠───────┼──────┼───┼───┼────┼─────┨

┃접지상태      │0.019       │5.95  │7     │0.85    │1.27      ┃

┣━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━━┫

┃합 계         │1.000       │60    │34    │-       │-         ┃

┗━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━┛

  ㅇ 환경적요소 평가표(40점)

┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓

┃영향요소                  │점유율  │산출수식 및 가중치        ┃

┣━━━━━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┫

┃설비노후화에 따른 영향(E1)│e1(0.25)│E1×e1=10.0               ┃

┠─────────────┼────┼─────────────┨

┃설비환경에 따른 영향(E2)  │e2(0.50)│E2×e2=20.0               ┃

┠─────────────┼────┼─────────────┨

┃업종에 따른 영향(E3)      │e3(0.25)│E3×e3=10.0               ┃

┣━━━━━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┫

┃합  계                    │        │E1×e1+E2×e2+E3×e3=40.0 ┃

┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0003: 가스분야 안전등급 기준

 가스분야 안전등급 기준

┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃등급│시   설   상   태                                                         ┃

┠──┼─────────────────────────────────────┨

┃A   │- 가스사용 업소(점포)중 부적합율이 10% 이하로서 주요 지적사항이 없는 시설 ┃

┠──┼─────────────────────────────────────┨

┃B   │- 가스사용 업소(점포)중 부적합율이 10% 초과 ~ 20% 이하인 시설             ┃

┠──┼─────────────────────────────────────┨

┃C   │- 가스사용 업소(점포)중 부적합율이 20% 초과 ~ 30% 이하인 시설             ┃

┠──┼─────────────────────────────────────┨

┃D   │- 가스사용 업소(점포)중 부적합율이 30% 초과 ~ 40% 이하인 시설             ┃

┠──┼─────────────────────────────────────┨

┃E   │- 가스사용 업소(점포)중 부적합율이 40% 초과하는 시설                      ┃

┗━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 * 부적합율은 전통시장 내 가스사용 업소(점포)에 대한 부적합 업소와의 비율

※ 지적사항 분류

┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃구        분  │위  해  요  인                                          ┃

┠───────┼────────────────────────────┨

┃경미 지적사항 │- 저장설비 경계표지 미설치(훼손)                        ┃

┃              │- 지상설치배관 도색불량, 배관 고정간격 미흡             ┃

┃              │- 가스계량기 격납상자, 용기 및 압력조정기 등 보호캡 파손┃

┠───────┼────────────────────────────┨

┃주요 지적사항 │- 압력조정기 압력 및 유량 부적정                        ┃

┃              │- 중간밸브(퓨즈콕) 미설치                               ┃

┃              │- 용기옥내설치, 가스누출(현지시정 경우 제외)            ┃

┃              │- 가스누출자동차단장치 미설치 및 작동 불량              ┃

┃              │- 막음조치 미비시설(현지시정 경우 제외)                 ┃

┃              │- 가스보일러(온수기)의 급배기 및 설치위치 부적합        ┃

┃              │- 금속배관 미설치 사용시설                              ┃

┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

* 경미지적사항은 안전에 직접적인 영향이 없는 요인으로서 현장계도 사항을 말함

별표 0001: 전통시장 안전점검원증

   안전점검원 증표                 

┌────────────────────────┐

│                                                │

│                                                │

│                    (앞 쪽)                     │

│┏━━━━━━━━━━━━━━┓                │

│┃  제    호                  ┃                │

│┃                            ┃                │

│┃전통시장 안전점검원증       ┃                │

│┃                            ┃                │

│┃┌───────────┐  ┃                │

│┃│사  진                │  ┃                │

│┃│3㎝×4㎝              │  ┃                │

│┃│(모자 벗은 상반신으로 │  ┃                │

│┃│뒤 그림 없이 6개월    │  ┃                │

│┃│이내 촬영한 것)       │  ┃                │

│┃└───────────┘  ┃                │

│┃성    명                    ┃                │

│┃중소벤처기업부              ┃                │

│┗━━━━━━━━━━━━━━┛                │

│  55㎜×85㎜[백상지 150g/㎡]                    │

│                                                │

│                                                │

│                                                │

│                                                │

│                     (뒤 쪽)                    │

│┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓│

│┃전통시장 안전점검원증                       ┃│

│┃소속/직급:                                  ┃│

│┃성     명:                                  ┃│

│┃생년월일:                                   ┃│

│┃활동기간:   .  .  .부터   .  .  .까지       ┃│

│┃                                            ┃│

│┃  위 사람은「전통시장 및 상점가 육          ┃│

│┃성을 위한 특별법 제20조의2」제1             ┃│

│┃항, 같은 법 시행령 제9조의2에 따른          ┃│

│┃업무를 수행할 수 있는 사람임을 증           ┃│

│┃명합니다.                                   ┃│

│┃                                            ┃│

│┃년     월    일                             ┃│

│┃                                            ┃│

│┃                    ┏━━┓                ┃│

│┃  중소벤처기업부장관┃직인┃                ┃│

│┃                    ┗━━┛                ┃│

│┠──────────────────────┨│

│┃1. 이 증은 다른 사람에게 대여 또는 양도할   ┃│

│┃수 없습니다.                                ┃│

│┃2. 이 증을 습득한 경우에는 가까운 우체통에  ┃│

│┃넣어 주십시오.                              ┃│

│┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛│

│                                                │

└────────────────────────┘

별표 0002: 소방분야(한국화재보험협회) 점검기록표

 소방분야(한국화재보험협회) 점검기록표

□ 조직 및 시스템 운영분야

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓

┃평가항목                          │기준          │점검 결과         ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━┫

┃시장상인회의 운영여부             │운영 / 미운영 │                  ┃

┠─────────────────┼───────┼─────────┨

┃소방안전관리자 선임여부           │선임 / 미선임 │                  ┃

┠─────────────────┼───────┼─────────┨

┃자체소방대 조직 운영 여부         │조직 / 미조직 │                  ┃

┠─────────────────┼───────┼─────────┨

┃자체 비상연락망 수립 여부         │수립 / 미수립 │                  ┃

┠─────────────────┼───────┼─────────┨

┃소방교육 및 훈련의 실시여부       │실시 / 미실시 │                  ┃

┠─────────────────┼───────┼─────────┨

┃자체 안전점검 실시 여부           │실시 / 미실시 │                  ┃

┠─────────────────┼───────┼─────────┨

┃소방차 및 소방대 진입로 확보 여부 │확보 / 미확보 │                  ┃

┠─────────────────┼───────┼─────────┨

┃관할 소방서(센터)와의 접근성(거리)│거리          │km(OO119안전센터) ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛

□ 소방시설분야

 ㆍ 공용구간

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓

┃평가항목                          │기준                    │점검 결과 ┃

┠─────────────────┼────────────┼─────┨

┃소화기 비치율                     │(불량수량/비치수량)×100│          ┃

┠─────────────────┼────────────┼─────┨

┃소방시설의 유지?관리             │양호 / 불량             │          ┃

┠────────┬────────┼────────────┼─────┨

┃아케이드        │설치여부        │설치 / 미설치           │          ┃

┃                ├────────┼────────────┼─────┨

┃                │화재시 개방여부 │양호 / 불량/ 미연동     │          ┃

┠────────┼────────┼────────────┼─────┨

┃방화문, 방화셔터│설치여부        │설치 / 미설치           │          ┃

┃                ├────────┼────────────┼─────┨

┃                │유지?관리      │양호 / 불량             │          ┃

┠────────┴────────┼────────────┼─────┨

┃기타 공용시설물                   │양호 / 불량             │          ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛

 ㆍ 점포구간

┌──┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──┐

│순번│점 포 명    │소화기          │자동확산        │K급 소화기      │단독경보형      │감지기·        │스프링클러      │유도등          │보  │

│    │            │                │소화장치        │                │감지기          │발신기          │(간이/연결살수) │비상조명등      │수  │

│    │            ├─┬─┬─┬──┼─┬─┬─┬──┼─┬─┬─┬──┼─┬─┬─┬──┼─┬─┬─┬──┼─┬─┬─┬──┼─┬─┬─┬──┤비  │

│    │            │설│유│상│비  │설│유│상│비  │설│유│상│비  │설│유│상│비  │설│유│상│비  │설│유│상│비  │설│유│상│비  │용  │

│    │            │치│·│태│용  │치│·│태│용  │치│·│태│용  │치│·│태│용  │치│·│태│용  │치│·│태│용  │치│·│태│용  │    │

│    │            │대│무│  │    │대│무│  │    │대│무│  │    │대│무│  │    │대│무│  │    │대│무│  │    │대│무│  │    │    │

│    │            │상│  │  │    │상│  │  │    │상│  │  │    │상│  │  │    │상│  │  │    │상│  │  │    │상│  │  │    │    │

├──┼──────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼──┤

│1   │오거리정육점│1 │1 │1 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0.0 │

├──┼──────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼──┤

│2   │그린청과    │1 │1 │1 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0.0 │

├──┼──────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼──┤

│3   │현재상회    │1 │0 │0 │2.5 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │2.5 │

└──┴──────┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴──┴──┘

* 범례 : [법적설치대상 : 1, 설치대상제외 : 0 / 설비유 : 1, 무 : 0 / 관리상태 양호 : 1, 불량 : 0, 해당없음 : 9]

별표 0003: 전기분야 점검기록표

 전기분야 점검기록표

시장명 :                                                          점검일자 : 20  .  .  .

     ㆍ 점검결과 :             등급        ㆍ 고객명(상호):                  

    ㆍ 전압/용량 :      (V)    (kW)        ㆍ 노후정도 :                  

    ㆍ 설비환경 :  □분전함 설치  □분전함 노출  □관리상태  □발생환경  □분진고착  □내연성 재료 

    ㆍ 주      소 :                                                       

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓

┃중대 부적합사항    개소                                     │경미한 부적합사항    개소                               │코드      ┃

┠────┬─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃절  연  │□ 절연저항이 기준치 미만                         │□ 전기기계기구 절연저항 기준치 미만                    │1-1       ┃

┠────┼───────────┬─────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃인입구  │□ 배선공사방법 부적정│□ 중도에 접속점있는 경우 │□ 지지점, 이격거리 초과 등                             │2-1       ┃

┃배  선  ├───────────┴─────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 단면적 4.0mm2미만 전선 사용시                  │□ 접속점 전선노출 및 피복손상                          │2-2       ┃

┃        ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 절연전선, 케이블 이외 전선 사용시              │□ 인입선, 연접인입선 공사방법 부적정                   │2-3       ┃

┠────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃누  전  │□ 미설치 또는 동작상태 불량                      │□ 대지전압 150V이하 동작상태 불량                      │3-1       ┃

┃차단기  ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 과전류 보호기능 없는 지락전용(E) 설치          │□ 공공의 안전확보를 위해 누전경보장치 설치             │3-2       ┃

┃        ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 욕실 등에 인체감전보호용 미시설(2004.1이후)    │□ 욕실 등에 인체감전보호용 미시설(2004.1 이전)         │3-3       ┃

┃        ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 주택 분기개폐기 누전차단기 미시설(2010.1이후)  │□ 주택 분기개폐기 누전차단기 미시설(2010.1 이전)       │3-4       ┃

┃        ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 열화 및 손상 극심                              │□ 경미한 열화 및 손상                                  │3-5       ┃

┠────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃개폐기  │□ 인입구개폐기 미시설                            │□ 주개폐기 미시설(분기 6개 이하)                       │4-1       ┃

┃차단기  ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 주개폐기 미시설(분기 6개 초과)                 │□ 분기개폐기 20A초과 시설                              │4-2       ┃

┃        ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 전용 분기개폐기 미시설(3kW 이상)               │□ 분기개폐기 미시설(주개폐기 15A 미만 제외)            │4-3       ┃

┃        ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 외,옥측(방전등,네온방전등등)전용분기개폐기미시설│□ 다선식 전로 중성선에 퓨즈 삽입                       │4-4       ┃

┃        ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 다선식 전로 각 극 개폐기 미시설                │□ 개폐기, 차단기 및 퓨즈 용량 과다                     │4-5       ┃

┃        ├────────────┬────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 개폐기 오결선        │□ 열화 및 손상 극심    │□ 개폐기 역부착                                        │4-6       ┃

┃        ├────────────┴────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 설치위치 부적정(고위치, 장애물 등으로 측정 불가)│□ 공통접지단자, 터미널, 부스바 등 노후 및 접속상태 불량│4-7       ┃

┃        ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 배분전반 상태 불량(접지단자,터미널,부스바 등)  │□ 경미한 열화 및 손상                                  │4-8       ┃

┠────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃옥내외  │□ 전선용량 부족                                  │□ 전광표시장치, 출퇴근표시등, 제어용배선 1.5mm2미만    │5-1       ┃

┃배  선  ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 전선 및 배선기구 손상 극심                     │□ 노후, 열화 등 전선피복손상                           │5-2       ┃

┃        ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 공사방법 부적정                                │□ 기계기구, 배선기구, 접속기 등 손상                   │5-3       ┃

┃        ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │비닐코드  □ 간선으로 사용                        │□ 지지물(애자) 이탈 및 벽관통 부분 전선관 미삽입       │5-4       ┃

┃        │배선사용─────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │          □ 백열전등, 전열기구 사용              │□ 특수설비 전로의 이격거리 미달                        │5-5       ┃

┃        │        ─────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │          □ 콘센트 5개회로 이상사용(난잡배선)    │□ 지중전선, 가공배선, 임시배선 시설방법 부적정         │5-6       ┃

┃        │        ─────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │          □ 동일구내 이외 장소 가공배선 사용     │□ 동일구내 가공배선으로 비닐코드배선 사용              │5-7       ┃

┃        ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │                                                  │□ 쇼윈도우, 쇼케이스배선 0.75mm2 미만 비닐코드배선     │5-8       ┃

┠────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 접지저항 기준치 초과 및 미시설                 │□ 가정용 기계기구(냉장고,에어컨,세탁기) 접지기준치 초과│6-1       ┃

┃접  지  ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 주택의 옥내전로에 접지극이 있는 콘센트 미사용  │□ 이동식기기 접지기준치 초과                           │6-2       ┃

┃        │   및 접지시설 시공여부(2004.1 이후)              ├────────────────────────────┼─────┨

┃        │                                                  │□ 네온변압기 외함 접지기준치 초과                      │6-3       ┃

┃        ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 욕실및화장실등에방적형콘센트미사용(2004.1이후) │□ 주택에 접지극부 콘센트 미사용(2004.1 이전)           │6-4       ┃

┃        ├─────────────────────────┼────────────────────────────┼─────┨

┃        │□ 접지선 규격 미달                               │□ 욕실 및 화장실 등에 방적형콘센트 미사용(2004.1 이전) │6-5       ┃

┃        ├─────────────────────────┼─────────────────┬──────────┼──┬──┨

┃        │                                                  │□ 접지극(동판, 동봉 등) 규격미달 │□ 시공방법 부적정  │6-6 │6-7 ┃

┠────┴┬────┬───────────────────┴┬──┬─────────────┴──────────┴──┴──┨

┃부적합    │코드    │상세위치                                │코드│상세위치                                                    ┃

┃상세내용  ├────┼────────────────────┼──┼──────────────────────────────┨

┃          │        │                                        │    │                                                            ┃

┃          ├────┼────────────────────┼──┼──────────────────────────────┨

┃          │        │                                        │    │                                                            ┃

┗━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┏━━━━━━━━━━┓

┃▣ 중대 부적합 내용 ┃

┠┰─────────┨

┃┃                  ┃

┠╂─────────┨

┃┃                  ┃

┗┻━━━━━━━━━┛

┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃▣ 절연저항 ┃▣ 접지저항  ※ 결과 : “적합”⇒○,“부적합”⇒×┃

┠┬┬┬┬──╂┬┬┬┬─────────────────────┨

┃││││    ┃││││                                          ┃

┠┼┼┼┼──╂┼┼┼┼─────────────────────┨

┃││││    ┃││││                                          ┃

┠┼┼┼┼──╂┼┼┼┼─────────────────────┨

┃││││    ┃││││                                          ┃

┗┷┷┷┷━━┻┷┷┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0004: 가스분야 점검기록표

 가스분야 점검기록표

[시장명 :                         ]┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓

┃점 포 명          │                                        │대 표 자        │                ┃

┠─────────┼────────────────────┼────────┼────────┨

┃주    소          │                                        │공 급 자        │                ┃

┠─────────┼────────────────────┼────────┼────────┨

┃사용가스          │□ LPG   □ 도시가스  □ 고압가스       │연 락 처        │                ┃

┃                  │□ 혼합가스(LPG/도시가스/고압가스)      │                │                ┃

┃                  │□ 기타(휴·폐업 등) □ 미사용          │                │                ┃

┠─────────┼────────────────────┼────────┼────────┨

┃저 장 량          │                                        │안전관리자      │                ┃

┃(월사용예정량)    │                                        │                │                ┃

┠─────────┼────────────────────┼────────┼────────┨

┃점검일자          │                                        │점 검 자        │                ┃

┣━━┯━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┫

┃번호│점검항목    │확      인      내      용              │점검결과        │세부 부적합 항목┃

┠──┴──────┼────────────────────┴────────┴────────┨

┃개별점포          │                                                                            ┃

┠──┬──────┼────────────────────┬────────┬────────┨

┃1   │저장설비    │ □ 소형저장탱크 □ 용기 설치장소       │□적합, □부적합│                ┃

┃    │            │ □ 차양 또는 용기보관실  □ 고정상태   │                │                ┃

┃    │            │ □ 기타                                │                │                ┃

┠──┼──────┼────────────────────┼────────┼────────┨

┃2   │가스설비    │ □ 계량기  □ 압력조정기 □ 막음조치   │□적합, □부적합│                ┃

┃    │            │ □ 중간밸브(퓨즈콕 등)                 │                │                ┃

┃    │            │ □ 호스 T, 3m 이상 □ 기타             │                │                ┃

┠──┼──────┼────────────────────┼────────┼────────┨

┃3   │배관설비    │ □ 배관미설치  □ 전기이격거리 미유지  │□적합, □부적합│                ┃

┃    │            │ □ 고정 불량 □ 기밀성능 □ 기 타      │                │                ┃

┠──┼──────┼────────────────────┼────────┼────────┨

┃4   │안전장치    │ □ 가스누출자동차단장치 □ 기타        │□적합, □부적합│                ┃

┠──┼──────┼────────────────────┼────────┼────────┨

┃5   │연소기      │ □ 연소기(보일러 포함)  □ 기 타       │□적합, □부적합│                ┃

┠──┼──────┼────────────────────┼────────┼────────┨

┃6   │가스누출    │ □ 가스누출상태  □ 기 타              │□적합, □부적합│                ┃

┠──┴──────┼────────────────────┼────────┼────────┨

┃공용부분          │ □ 부적합 세부사항 기재                │□적합, □부적합│                ┃

┠──┬──────┼────────────────────┴────────┴────────┨

┃6   │점검자 의견 │                                                                            ┃

┗━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0005: 소방분야 시장별 점검결과 보고서

 소방분야 시장별 점검결과 보고서

  oo 전통시장               

  소방시설 안전점검 보고서  

202.    . 

Ⅰ. 개요

 1. 점검개요

 ㆍ 점검시장 : OO시장 

 ㆍ 점검일자 : 20  . 00. 00 (1일간)

 ㆍ 점검인원

┌───┬────────┬─────────────┬──────┐

│성  명│소 속           │자격·경력구분            │비 고       │

├───┼────────┼─────────────┼──────┤

│홍OO  │한국화재보험협회│고급 (소방기사, 경력 10년)│점검총괄    │

├───┼────────┼─────────────┼──────┤

│김OO  │한국화재보험협회│중급                      │보고서 작성 │

├───┼────────┼─────────────┼──────┤

│김OO  │서울소방서      │소방사                    │합동점검    │

└───┴────────┴─────────────┴──────┘

 2. 점검대상 시설 현황

┌───────┬────────────────────┐

│구  분        │현  황                                  │

├───────┼────────────────────┤

│시장명        │OO전통시장                              │

├───────┼────────────────────┤

│주  소        │서울시 관악구 양녕로 49(은천동 502-4)   │

├───────┼────────────────────┤

│시장형태      │상가형 건물 시장                        │

├───────┼────────────────────┤

│건물현황      │철근콘트리트 구조, 지상 2층, 지하 1층,  │

│              │연면적 2,676㎡, 상인회관 지상 2층(300㎡)│

├───────┼────────────────────┤

│점포현황      │36개 점포(양녕로 30~50) 일대            │

├───────┼────────────────────┤

│소방안전관리자│ 김소방 (상인회장)                      │

├───────┼────────────────────┤

│관리형태      │관리자 관리, 개별점포 전문업체 위탁     │

└───────┴────────────────────┘

Ⅱ. 점검 결과  (안전기준 및 점검방법은 참고자료 확인)

 1. 공용부분

  1-1. 조직 현황

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓

┃평가항목                          │기준          │점검 결과             ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━┫

┃소방안전관리자 선임여부           │선임 / 미선임 │미선임                ┃

┠─────────────────┼───────┼───────────┨

┃자체소방대 조직 운영 여부         │실시 / 미실시 │미실시                ┃

┠─────────────────┼───────┼───────────┨

┃자체 비상연락망 수립 여부         │실시 / 미실시 │미실시                ┃

┠─────────────────┼───────┼───────────┨

┃소방교육 및 훈련의 실시여부       │실시 / 미실시 │미실시                ┃

┠─────────────────┼───────┼───────────┨

┃자체 안전점검 실시 여부           │실시 / 미실시 │미실시                ┃

┠─────────────────┼───────┼───────────┨

┃소방차 및 소방대 진입로 확보 여부 │확보 / 미확보 │미확보                ┃

┠─────────────────┼───────┼───────────┨

┃관할 소방서(센터)와의 접근성(거리)│거리          │0.7km(덕산119안전센터)┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛

 1-2. 공용부분 점검 현황

┌─────────────┬────────────┐

│평가항목                  │점검결과                │

│                          ├───┬───┬────┤

│                          │설치수│불량수│비율(%) │

├─────────────┼───┼───┼────┤

│소화기                    │20    │5     │25      │

├─────────────┼───┼───┼────┤

│발신기(회로)              │15    │1     │5       │

├─────────────┼───┼───┼────┤

│스프링클러설비(유수검지장 │20    │1     │5       │

│치)                       │      │      │        │

├─────────────┼───┼───┼────┤

│옥내소화전(방수구)        │4     │1     │25      │

├─────────────┼───┼───┼────┤

│유도등,비상조명등         │20    │6     │33      │

├─────────────┼───┼───┼────┤

│기타설비                  │10    │1     │10      │

└─────────────┴───┴───┴────┘

 1-3. 공용부분 점검 결과

┌────────┬──────┬──────────┬───────┐

│시설명          │위치        │지적내용            │개선방향      │

├────────┼──────┼──────────┼───────┤

│소화기          │시장입구    │소화기 충압불량     │교체 필요     │

├────────┼──────┼──────────┼───────┤

│자동화재탐지설비│상인회사무실│수신기 3번회로 불량 │회로보수      │

├────────┼──────┼──────────┼───────┤

│스프링클러설비  │OX 앞       │헤드 도색           │헤드 교체 필요│

├────────┼──────┼──────────┼───────┤

│옥내소화전설비  │XO 앞       │소화전 호스 미비치  │호스 재비치   │

├────────┼──────┼──────────┼───────┤

│피난설비(유도등)│XX 앞       │점등불량            │램프교체      │

├────────┼──────┼──────────┼───────┤

│기타설비        │            │                    │              │

└────────┴──────┴──────────┴───────┘

 1-4. 공용부분 개선율 분석

┌──────────────┬───────────┬─────┐

│평가항목                    │불량률(%)             │개선율(%) │

│                            ├──┬──┬──┬──┤          │

│                            │‘16│‘17│‘18│‘19│          │

├──────────────┼──┼──┼──┼──┼─────┤

│소화기                      │-   │-   │-   │-   │-         │

├──────────────┼──┼──┼──┼──┼─────┤

│발신기(회로)                │-   │0   │-   │-   │0         │

├──────────────┼──┼──┼──┼──┼─────┤

│스프링클러설비(유수검지장치)│-   │21.1│-   │-   │21.1      │

├──────────────┼──┼──┼──┼──┼─────┤

│옥내소화전(방수구)          │-   │0   │-   │-   │0         │

├──────────────┼──┼──┼──┼──┼─────┤

│유도등,비상조명등           │-   │0   │-   │-   │0         │

├──────────────┼──┼──┼──┼──┼─────┤

│기타설비                    │-   │0   │-   │-   │0         │

└──────────────┴──┴──┴──┴──┴─────┘

 2. 점포부분

 2-1. 점포점검 현황

┌───────────┬───┬────────┐

│평가항목              │점포수│부적합점포      │

│                      │      ├───┬────┤

│                      │      │점포수│비율(%) │

├───────────┼───┼───┼────┤

│소화기                │20    │5     │        │

├───────────┼───┼───┼────┤

│자동확산소화장치      │20    │2     │        │

├───────────┼───┼───┼────┤

│K급 소화기            │20    │4     │        │

├───────────┼───┼───┼────┤

│단독경보형감지기      │20    │4     │        │

├───────────┼───┼───┼────┤

│감지기,발신기         │15    │1     │        │

├───────────┼───┼───┼────┤

│스프링클러(간이/살수) │20    │1     │        │

├───────────┼───┼───┼────┤

│유도등,비상조명등     │20    │6     │        │

└───────────┴───┴───┴────┘

 2-2. 점포 체크리스트

 [단위 : 만원]

┌──┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──┐

│순번│점 포 명    │소화기          │자동확산        │단독경보형      │K급 소화기      │감지기·        │스프링클러      │유도등          │보  │

│    │            │                │소화장치        │감지기          │                │발신기          │(간이/연결살수) │비상조명등      │수  │

│    │            ├─┬─┬─┬──┼─┬─┬─┬──┼─┬─┬─┬──┼─┬─┬─┬──┼─┬─┬─┬──┼─┬─┬─┬──┼─┬─┬─┬──┤비  │

│    │            │설│유│상│비  │설│유│상│비  │설│유│상│비  │설│유│상│비  │설│유│상│비  │설│유│상│비  │설│유│상│비  │용  │

│    │            │치│·│태│용  │치│·│태│용  │치│·│태│용  │치│·│태│용  │치│·│태│용  │치│·│태│용  │치│·│태│용  │    │

│    │            │대│무│  │    │대│무│  │    │대│무│  │    │대│무│  │    │대│무│  │    │대│무│  │    │대│무│  │    │    │

│    │            │상│  │  │    │상│  │  │    │상│  │  │    │상│  │  │    │상│  │  │    │상│  │  │    │상│  │  │    │    │

├──┼──────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼──┤

│1   │오거리정육점│1 │1 │1 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0.0 │

├──┼──────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼──┤

│2   │그린청과    │1 │1 │1 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0.0 │

├──┼──────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼──┤

│3   │현재상회    │1 │0 │0 │2.5 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │0 │0 │9 │0.0 │2.5 │

└──┴──────┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴──┴──┘

* 범례 : [법적설치대상 : 1, 설치대상제외 : 0 / 설비유 : 1, 무 : 0 / 관리상태 양호 : 1, 불량 : 0, 해당없음 : 9]

 2-3. 점포별 부적합 상세내역

┌──┬───┬────────┬───────┐

│연번│점포명│부적합 상세내역 │조치 요구사항 │

├──┼───┼────────┼───────┤

│1   │ㅇㅇㅇ│감지기 미작동   │교체          │

├──┼───┼────────┼───────┤

│    │      │                │              │

└──┴───┴────────┴───────┘

 2-4. 점포부분 개선율 분석

┌───────────┬───────────┬─────┐

│평가항목              │불량률(%)             │개선율(%) │

│                      ├──┬──┬──┬──┤          │

│                      │‘16│‘17│‘18│‘19│          │

├───────────┼──┼──┼──┼──┼─────┤

│소화기                │74.8│-   │-   │72.8│2         │

├───────────┼──┼──┼──┼──┼─────┤

│자동확산소화장치      │25.8│-   │-   │46.4│-20.6     │

├───────────┼──┼──┼──┼──┼─────┤

│K급소화기             │87.5│-   │-   │58.3│29.2      │

├───────────┼──┼──┼──┼──┼─────┤

│단독경보형감지기      │-   │-   │-   │-   │-         │

├───────────┼──┼──┼──┼──┼─────┤

│감지기,발신기         │-   │-   │-   │-   │-         │

├───────────┼──┼──┼──┼──┼─────┤

│스프링클러(간이/살수) │2   │-   │-   │0.3 │1.7       │

├───────────┼──┼──┼──┼──┼─────┤

│유도등,비상조명등     │2   │-   │-   │0.3 │1.7       │

└───────────┴──┴──┴──┴──┴─────┘

3. 보수비용

 3.1 보수개소 및 예상비용(노점제외)

[단위 : 만원]

┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━┯━━┓

┃구분    │설비                                      │불량│보수 예상비용 │비고┃

┃        │                                          │개소│              │    ┃

┣━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━━━━━┿━━┫

┃공용부분│소화기                                    │-   │-             │    ┃

┃        ├─────────────────────┼──┼───────┼──┨

┃        │자동화재탐지설비, 비상경보설비 등         │    │              │    ┃

┃        ├─────────────────────┼──┼───────┼──┨

┃        │피난설비(유도등, 피난기구)                │-   │-             │    ┃

┃        ├─────────────────────┼──┼───────┼──┨

┃        │옥내·외소화전설비                        │-   │-             │    ┃

┃        ├─────────────────────┼──┼───────┼──┨

┃        │스프링클러설비                            │-   │-             │    ┃

┃        ├─────────────────────┼──┼───────┼──┨

┃        │소화용수·활동설비                        │-   │-             │    ┃

┃        ├─────────────────────┼──┼───────┼──┨

┃        │기타설비                                  │-   │-             │    ┃

┠────┼─────────────────────┼──┼───────┼──┨

┃점포부분│소화기                                    │40  │100           │    ┃

┃        ├─────────────────────┼──┼───────┼──┨

┃        │자동확산소화장치                          │15  │82.5          │    ┃

┃        ├─────────────────────┼──┼───────┼──┨

┃        │K급 소화기                                │-   │-             │    ┃

┃        ├─────────────────────┼──┼───────┼──┨

┃        │단독경보형 감지기                         │-   │-             │    ┃

┃        ├─────────────────────┼──┼───────┼──┨

┃        │감지기 및 발신기                          │-   │-             │    ┃

┃        ├─────────────────────┼──┼───────┼──┨

┃        │스프링클러 설비                           │-   │-             │    ┃

┃        ├─────────────────────┼──┼───────┼──┨

┃        │유도등, 비상조명등(휴대용비상조명등 포함) │-   │-             │    ┃

┣━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━━━━━┿━━┫

┃합계                                                │    │              │    ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━┷━━┛

3.2 권장사항

[단위 : 만원]

 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━┯━━┓

┃구분    │설비                        │개소│보수 예상비용 │비고┃

┣━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━━━━━┿━━┫

┃공용부분│5일장 공용부분에 소화기 비치│10  │25            │    ┃

┠────┼──────────────┼──┼───────┼──┨

┃점포부분│특이사항 없음               │    │              │    ┃

┣━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━━━━━┿━━┫

┃합계                                  │10  │25            │    ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━┷━━┛

4. 주요 문제점 및 전반적 개선방향 제시

┌─────────────────┬───────────────┐

│공용부분 주요 불량 사례           │점포부분 주요 불량 사례       │

├─────────────────┼───────────────┤

│현장 사진                         │현장 사진                     │

├─────────────────┼───────────────┤

│공용부분 전반적 개선 방향         │점포부분 전반적 개선 방향     │

├─────────────────┼───────────────┤

│(예시) 수신기 상주감시 미흡하므로 │(예시) 노후 가압식 소화기 교체│

│자동화재속보설비 설치             │                              │

└─────────────────┴───────────────┘

※ 상기의견, 개선방향은 예시로 실제 시장의 특성과 전문적인 지식을 가미하여 작성

5. 소방안전교육 실적

Ⅲ. 종합의견

 1. 소방분야 안전등급 : D (등급 기준 참고)

┌────┬─────────────────────────────────┐

│조직    │- (예시) 자위소방대의 훈련을 정기적으로 시행 하기를 권장 합니다.  │

│및      │(자위소방대의 각 임무 별 역할 분담 숙지 및 실질적인 행동 절차     │

│시스템  │와 소화기 사용 실습 및 피난 대피 훈련 등)                         │

│분야    │                                                                  │

├────┼─────────────────────────────────┤

│설비    │- (예시) 각 점포에 소화기 비치 필요하며 주방 상부에는 자동확산    │

│분야    │소화장치 필요함.                                                  │

│        │- 도색상태의 화재감지기는 감열부의 교체 설치가 필요함.            │

├────┼─────────────────────────────────┤

│소방서  │해당사항 없음                                                     │

│행정명령│                                                                  │

│사항    │                                                                  │

├────┼─────────────────────────────────┤

│종합의견│공용 : 소방조직이나 상인회 자체 노력 부분 포함한 의견 제시 등     │

│        │개별점포 : 각 점포별 자체 노력 부분 포함한 의견 제시 등           │

│        │* 등급결과에 따라 상인회 또는 개별점포에서 해야 할 사항 및 안 했  │

│        │을 경우의 조치사항(불이익) 등 기입                                │

└────┴─────────────────────────────────┘

1. 소방관련 용어, 법령 등 설명

※ 추가 참고자료 필요시 점검기관에서 추가하여 보고서 작성

별표 0006: 전기분야 시장별 점검결과 보고서

 전기분야 시장별 점검결과 보고서

  oo 전통시장               

  전기시설 안전점검 보고서  

2000.    . 

Ⅰ. 개요

 1. 점검개요

 ㆍ 점검시장 : OO시장  (상인회장 : 김OO )

 ㆍ 점검일자 : 20  . 00. 00 (1일간)

 ㆍ 점검인원

┌───┬─────────┬─────────────┬──────┐

│성  명│소 속             │자격·경력구분            │비 고       │

├───┼─────────┼─────────────┼──────┤

│홍OO  │한국전기안전공사  │고급 (전기기사, 경력 10년)│점검총괄    │

│      │서울지점          │                          │            │

├───┼─────────┼─────────────┼──────┤

│김OO  │〃                │특급, 고급, 중급,초급 구분│보고서 작성 │

├───┼─────────┼─────────────┼──────┤

│김OO  │서울 관악구청     │공무원                    │현장확인    │

│      │                  │                          │(필요시)    │

└───┴─────────┴─────────────┴──────┘

 2. 점검대상 시설 현황

┌───────┬───┐

│구  분        │현  황│

├───────┼───┤

│시장명        │      │

├───────┼───┤

│주  소        │      │

├───────┼───┤

│시장형태      │      │

├───────┼───┤

│건물현황      │      │

├───────┼───┤

│점포현황      │      │

├───────┼───┤

│전기안전관리자│      │

├───────┼───┤

│관리형태      │      │

└───────┴───┘

Ⅱ. 점검 결과  (안전기준 및 점검방법은 참고자료 확인)

 1. 공용부분

┌───┬──┬────┬────┐

│시설명│위치│지적내용│개선방향│

├───┼──┼────┼────┤

│      │    │        │        │

├───┼──┼────┼────┤

│      │    │        │        │

├───┼──┼────┼────┤

│      │    │        │        │

├───┼──┼────┼────┤

│      │    │        │        │

├───┼──┼────┼────┤

│      │    │        │        │

└───┴──┴────┴────┘

 2. 점포부분

 2-1. 일반용 전기시설

┌───────┬───┬────────┬────────┐

│평가항목      │점포수│중대 부적합점포 │경미 부적합 점포│

│              │      ├───┬────┼───┬────┤

│              │      │점포수│비율(%) │점포수│비율(%) │

├───────┼───┼───┼────┼───┼────┤

│절 연         │      │      │        │      │        │

├───────┼───┼───┼────┼───┼────┤

│인입구배선    │      │      │        │      │        │

├───────┼───┼───┼────┼───┼────┤

│누전차단기    │      │      │        │      │        │

├───────┼───┼───┼────┼───┼────┤

│개폐기 차단기 │      │      │        │      │        │

├───────┼───┼───┼────┼───┼────┤

│옥내외배선    │      │      │        │      │        │

├───────┼───┼───┼────┼───┼────┤

│접지          │      │      │        │      │        │

└───────┴───┴───┴────┴───┴────┘

 2-2. 자가용 전기시설

┌───────┬───┬────────┬────────┐

│평가항목      │점포수│중대 부적합점포 │경미 부적합 점포│

│              │      ├───┬────┼───┬────┤

│              │      │점포수│비율(%) │점포수│비율(%) │

├───────┼───┼───┼────┼───┼────┤

│절 연         │      │      │        │      │        │

├───────┼───┼───┼────┼───┼────┤

│인입구배선    │      │      │        │      │        │

├───────┼───┼───┼────┼───┼────┤

│누전차단기    │      │      │        │      │        │

├───────┼───┼───┼────┼───┼────┤

│개폐기 차단기 │      │      │        │      │        │

├───────┼───┼───┼────┼───┼────┤

│옥내외배선    │      │      │        │      │        │

├───────┼───┼───┼────┼───┼────┤

│접지          │      │      │        │      │        │

└───────┴───┴───┴────┴───┴────┘

Ⅲ. 종합의견

 1. 전기분야 안전등급 :    (등급 기준 참고)

┌──┬┐

│공용││

│부분││

│의견││

├──┼┤

│점포││

│부분││

│의견││

├──┼┤

│종합││

│의견││

└──┴┘

 2. 주요 문제점 및 전반적 개선방향 제시

┌─────────────┬─────────────┐

│공용부분 주요 불량 사례   │점포부분 주요 불량 사례   │

├─────────────┼─────────────┤

│현장 사진                 │현장 사진                 │

├─────────────┼─────────────┤

│공용부분 전반적 개선 방향 │점포부분 전반적 개선 방향 │

├─────────────┼─────────────┤

│                          │                          │

└─────────────┴─────────────┘

※ 상기의견, 개선방향은 예시로 실제 시장의 특성과 전문적인 지식을 가미하여 작성

 3. 부적합 내용 통지 현황

┌───┬───┬─────┬─────┬────┬─────┬──┬──┐

│항목  │절 연 │인입구배선│누전차단기│개폐기  │옥내외배선│접지│합계│

│      │      │          │          │차단기  │          │    │    │

├───┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼──┼──┤

│점포수│      │          │          │        │          │    │    │

├───┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼──┼──┤

│비율  │      │          │          │        │          │    │    │

└───┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴──┴──┘

Ⅳ. 점검대상별 체크리스트

1. 일반용 전기시설

┌─┬───┬───┬─────┬────┬────┬────┬───┐

│연│점포명│절연  │인입구배선│누전차단│개폐기  │옥내외  │접지  │

│번│      │      │          │기      │차단기  │배선    │      │

│  │      ├─┬─┼──┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬─┤

│  │      │유│상│유무│상태│유│상  │유│상  │유│상  │유│상│

│  │      │무│태│    │    │무│태  │무│태  │무│태  │무│태│

├─┼───┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼─┤

│1 │      │  │  │    │    │  │    │  │    │  │    │  │  │

├─┼───┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼─┤

│2 │      │  │  │    │    │  │    │  │    │  │    │  │  │

├─┼───┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼─┤

│3 │      │  │  │    │    │  │    │  │    │  │    │  │  │

├─┼───┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼─┤

│4 │      │  │  │    │    │  │    │  │    │  │    │  │  │

├─┼───┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼─┤

│  │      │  │  │    │    │  │    │  │    │  │    │  │  │

├─┼───┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼─┤

│  │      │  │  │    │    │  │    │  │    │  │    │  │  │

└─┴───┴─┴─┴──┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴─┘

2. 자가용 전기시설

┌─┬───┬───┬─────┬────┬────┬────┬───┐

│연│점포명│절연  │인입구배선│누전차단│개폐기  │옥내외  │접지  │

│번│      │      │          │기      │차단기  │배선    │      │

│  │      ├─┬─┼──┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬─┤

│  │      │유│상│유무│상태│유│상  │유│상  │유│상  │유│상│

│  │      │무│태│    │    │무│태  │무│태  │무│태  │무│태│

├─┼───┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼─┤

│1 │      │  │  │    │    │  │    │  │    │  │    │  │  │

├─┼───┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼─┤

│2 │      │  │  │    │    │  │    │  │    │  │    │  │  │

├─┼───┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼─┤

│3 │      │  │  │    │    │  │    │  │    │  │    │  │  │

├─┼───┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼─┤

│4 │      │  │  │    │    │  │    │  │    │  │    │  │  │

├─┼───┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼─┤

│  │      │  │  │    │    │  │    │  │    │  │    │  │  │

├─┼───┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼─┤

│  │      │  │  │    │    │  │    │  │    │  │    │  │  │

└─┴───┴─┴─┴──┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴─┘

3. 점포별 부적합 상세내역

┌──┬───┬────────┬───────┬─────┐

│연번│점포명│부적합 상세내역 │조치 요구사항 │조치방법  │

├──┼───┼────────┼───────┼─────┤

│1   │ㅇㅇㅇ│                │              │현장시정  │

├──┼───┼────────┼───────┼─────┤

│    │      │                │              │법적 통지 │

├──┼───┼────────┼───────┼─────┤

│    │      │                │              │          │

└──┴───┴────────┴───────┴─────┘

1. 점포별 전기분야 점검기록표 (점검결과)

※ 추가 참고자료 필요시 점검기관에서 추가하여 보고서 작성

별표 0007: 가스분야 시장별 점검결과 보고서

 가스분야 시장별 점검결과 보고서

  oo 전통시장               

  가스시설 안전점검 보고서  

2000.    . 

Ⅰ. 개 요

 1. 점검개요

 ㆍ 시장 : ? ?시장

 ㆍ 일자 : 2018.  .  . ~ .  .

 ㆍ 점검인원

┌───┬───┬───┬────┬──────┐

│성  명│소 속 │직 위 │담당업무│비 고       │

├───┼───┼───┼────┼──────┤

│      │      │      │        │점검총괄    │

├───┼───┼───┼────┼──────┤

│      │      │      │        │보고서 작성 │

└───┴───┴───┴────┴──────┘

 2. 시설 현황

┌────┬──────────────────────────┐

│구  분  │현  황                                              │

├────┼──────────────────────────┤

│시장명  │                                                    │

├────┼──────────────────────────┤

│주  소  │                                                    │

├────┼──────────────────────────┤

│시장형태│                                                    │

├────┼──────────────────────────┤

│건물현황│                                                    │

├────┼──────────────────────────┤

│점포현황│┌─────────┬──┬──┬─────┬──┐│

│        ││구분              │개소│완성│미검사    │비고││

│        ││                  │    │검사├──┬──┤    ││

│        ││                  │    │    │호스│금속│    ││

│        │├─────────┼──┼──┼──┼──┼──┤│

│        ││총 점포수         │    │    │    │    │    ││

│        │├─────────┼──┼──┼──┼──┼──┤│

│        ││LPG               │    │    │    │    │    ││

│        │├─────────┼──┼──┼──┼──┼──┤│

│        ││LNG               │    │    │    │    │    ││

│        │├─────────┼──┼──┼──┼──┼──┤│

│        ││고압가스          │    │    │    │    │    ││

│        │├─────────┼──┼──┼──┼──┼──┤│

│        ││혼합가스          │    │    │    │    │    ││

│        │├─────────┼──┼──┼──┼──┼──┤│

│        ││미사용            │    │    │    │    │    ││

│        │├─────────┼──┼──┼──┼──┼──┤│

│        ││기타(휴·폐업 등) │    │    │    │    │    ││

│        │└─────────┴──┴──┴──┴──┴──┘│

│        │* 음영 부분은 표시하지 않음                         │

├────┼──────────────────────────┤

│관리자  │ - 상인회장 :                                       │

│        │ - 안전관리자 :                                     │

├────┼──────────────────────────┤

│관리형태│□ 상인회, ? 개별점포별, □ 전문업체 위탁          │

└────┴──────────────────────────┘

Ⅱ. 점검 결과 

 1. 공용부분(공용부분이 없으면 생략)

  1-1. LPG

┌────┬──┬────┬────┐

│시설명  │위치│지적내용│개선방향│

├────┼──┼────┼────┤

│저장설비│    │        │        │

├────┼──┼────┼────┤

│공용배관│    │        │        │

│        ├──┼────┼────┤

│        │    │        │        │

└────┴──┴────┴────┘

  1-2. LNG

┌──────────┬──┬────┬────┐

│시설명              │위치│지적내용│개선방향│

├──────────┼──┼────┼────┤

│공용부분            │    │        │        │

│(정압기·조정기 등) │    │        │        │

├──────────┼──┼────┼────┤

│공용배관            │    │        │        │

│                    ├──┼────┼────┤

│                    │    │        │        │

└──────────┴──┴────┴────┘

2. 점포부분

  2-1. (안전등급 :       )

┌────┬───┬──┬───┬──┐

│구분    │점포수│적합│부적합│비고│

├────┼───┼──┼───┼──┤

│계      │      │    │      │    │

├────┼───┼──┼───┼──┤

│LPG     │      │    │      │    │

├────┼───┼──┼───┼──┤

│LNG     │      │    │      │    │

├────┼───┼──┼───┼──┤

│고압가스│      │    │      │    │

├────┼───┼──┼───┼──┤

│혼합가스│      │    │      │    │

└────┴───┴──┴───┴──┘

Ⅲ. 종합의견

 1. 가스분야 안전등급 : 

┌──┬┐

│공용││

│부분││

│의견││

├──┼┤

│점포││

│부분││

│의견││

└──┴┘

 2. 문제점 및 전반적 개선방향 제시

┌────────────┬────────┐

│공용부분 주요 불량 사례 │전반적 개선 방향│

├────────────┼────────┤

│현장 사진               │                │

├────────────┼────────┤

│점포부분 주요 불량 사례 │전반적 개선 방향│

├────────────┼────────┤

│현장 사진               │                │

└────────────┴────────┘

※ 의견, 개선방향은 실제 시장의 특성과 전문적인 지식을 가미하여 상세히 작성

┌────────────┬────────┐

│점포부분 주요 불량 사례 │전반적 개선 방향│

├────────────┼────────┤

│현장 사진               │                │

├────────────┼────────┤

│점포부분 주요 불량 사례 │전반적 개선 방향│

├────────────┼────────┤

│현장 사진               │                │

├────────────┼────────┤

│점포부분 주요 불량 사례 │전반적 개선 방향│

├────────────┼────────┤

│현장 사진               │                │

└────────────┴────────┘

※ 의견, 개선방향은 실제 시장의 특성과 전문적인 지식을 가미하여 상세히 작성

※ 사진은 주요 부적합 사항 위주로 5매 이내 삽입

 3. 업소별 안전점검 결과 상세내역

┌──┬───┬──┬──┬─────┬──┬─────────────────┬──────┐

│순번│점포명│사용│완성│검사미필  │점검│부적합 항목                       │부적합 내용 │

│    │      │가스│검사├──┬──┤결과├──┬──┬──┬──┬──┬──┤            │

│    │      │    │    │금속│호스│    │저장│배관│가스│안전│연소│가스│            │

│    │      │    │    │    │    │    │설비│설비│설비│장치│기  │누출│            │

├──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┤

│1   │      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │            │

├──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────┤

│2   │      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │            │

└──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────┘

1. LPG특정사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사기준

2. 도시가스 특정사용시설의 시설·기술·검사기준

※ 추가 참고자료 필요시 점검기관에서 추가하여 보고서 작성


부칙

['부칙 ① (시행일) 이 지침은 공포한 날부터 시행한다.', '        부칙 ① (시행일) 이 지침은 공포한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20190215', '20240913'] (공포번호: ['2019-15', '2024-62'])