# 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20230306, 시행일자=20230306, 소관부처=소방청)
행정규칙번호: 2023-28
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20230306
발령번호: 2023-28
시행일자: 20230306
소관부처: 소방청
담당부서기관: 소방청(화재예방총괄과)
현행여부: Y

조문내용:
[' 제1장 총 칙', '제1조(목적) 이 고시는 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제41조 및 제42조에 따라 화재예방안전진단의 세부절차, 평가방법 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.', '제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.1. "소방안전 특별관리시설물"이란 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제41조의 화재예방안전진단(이하 "진단"이라 한다)을 받아야 하는 같은 법 시행령(이하 "영"이라 한다) 제43조의 시설을 말한다.2. "화재위험요인"이란 화재를 일으킬 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성을 말한다..3. "위험성 평가"란 정성적, 정량적 방법을 통해 위험성(화재위험요인이 인적 또는 물적 피해로 이어질 수 있는 가능성과 중대성을 조합한 것을 말한다. 이하 같다)을 평가하고 안전등급을 산정하는 것을 말한다.4. "현장조사"란 화재위험요인 및 화재 발생 위험성을 파악하기 위해 실시하는 서류ㆍ현장조사 또는 확인을 말한다.', '제3조(진단실시 방법) 「소방기본법」 제40조에 따른 한국소방안전원 또는 소방청장이 지정하는 화재예방안전진단기관(이하 "진단기관등"이라 한다)은 다음 각 호에 따라서 진단을 실시하여야 한다.1. 진단을 실시할 때에는 영 별표 8에 따른 전문인력 및 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 별표 7에 따른 장비를 활용하여 진단할 것2. 전문인력의 참여 공사량(공동구의 경우 그 길이에 폭의 길이 1.8 미터를 곱하여 계산된 값으로 한다)은 규칙 별표 9의 제3호나목부터 라목까지의 진단 단계별 각 공사량 이상일 것3. 소방안전 특별관리시설물 자체 안전관리규정, 보안규정 등을 준수할 것', '   제2장 화재예방안전진단 실시', '제4조(진단대상 보고 및 통보) ① 소방본부장은 다음 연도 진단 대상을 파악하여 매년 11월 30일까지 소방청장에게 보고하여야 한다.② 소방본부장 또는 소방서장은 매년 12월 10일까지 관계인에게 다음 연도 진단 대상임을 사전에 통보하여야 한다.', '제5조(진단의 시기) ① 관계인이 진단을 받아야 하는 기한은 영 제44조제1항 및 제2항에서 정하는 해의 12월 31일까지로 한다.② 관계인이 동일인이고 하나의 대지에 둘 이상의 진단 대상이 있는 경우에는 이를 하나의 대상으로 보고 진단을 받을 수 있다. 이 경우, 진단의 시기는 각 대상 중 진단 시기가 가장 빠른 대상을 기준으로 한다.', '제6조(진단의 신청 및 진단절차 등) ① 진단기관등은 관계인으로부터 진단 신청을 받은 날부터 10일 이내에 진단 일정, 준비사항 등을 관계인에게 통보하여야 한다.② 진단의 세부 절차는 별표 1과 같다.③ 영 별표 7 비고에서 정하는 안전등급의 세부적인 기준은 별표 2와 같다.④ 진단기관등의 장은 진단에 앞서 영 별표 8 제2호에 따른 전문인력에 대한 보안교육, 안전교육, 기타 진단과 관련된 교육을 실시하여야 한다.', '제7조(진단의 평가방법 등) ① 진단의 평가방법에 관한 사항은 다음 각 호와 같다.1. 법 제41조제2항제1호에 따른 화재위험요인의 조사의 평가기준은 별표 3과 같다.2. 법 제41조제2항제2호에 따른 소방계획 및 피난계획의 수립, 영 제45조제1호에 따른 화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 평가기준은 별표 4와 같다.3. 법 제41조제2항제3호에 따른 소방시설등의 유지ㆍ관리에 관한 평가기준은 별표 5와 같다.4. 법 제41조제2항제4호에 따른 비상대응조직 및 교육훈련에 관한 평가기준은 별표 6과 같다.5. 법 제41조제2항제5호에 따른 화재 위험성 평가에 관한 평가기준은 별표 7과 같으며, 평가절차는 별표 8과 같다.6. 영 제45조제2호에 따른 지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방ㆍ대비ㆍ대응 태세에 관한 사항 및 영 제45조제3호에 따른 화재예방안전진단 결과 보수ㆍ보강 등 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부 및 기타 그 밖에 안전에 필요한 사항에 대한 진단의 평가기준은 별표 9와 같다.7. 제1호부터 제6호에 따라 평가하는 경우 별표 10에 따른 현장조사 진단항목별 가중치(진단 항목별 위험성에 따라 반영하는 수치를 말한다)를 반영하여야 한다.② 소방안전 특별관리시설물별 진단을 위한 평가표는 다음 각 호와 같다. 이 경우 진단기관등은 평가표를 진단을 실시한 해의 다음 연도부터 12년간 보관하여야 하며, 이를 전자적으로 기록ㆍ유지할 수 있다.1. 법 제40조제1항제1호에 따른 공항시설 중 여객터미널의 연면적이 1천 제곱미터 이상인 공항시설 화재예방안전진단 평가표: 별지 제1호서식2. 법 제40조제1항제2호에 따른 철도시설 중 역 시설의 연면적이 5천 제곱미터 이상인 철도시설 화재예방안전진단 평가표: 별지 제2호서식3. 법 제40조제1항제3호에 따른 도시철도시설 중 역사 및 역 시설의 연면적이 5천 제곱미터 이상인 도시철도시설 화재예방안전진단 평가표: 별지 제3호서식4. 법 제40조제1항제4호에 따른 항만시설 중 여객이용시설 및 지원시설의 연면적이 5천 제곱미터 이상인 항만시설 화재예방안전진단 평가표: 별지 제4호서식5. 법 제40조제1항제10호에 따른 전력용 및 통신용 지하구 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 공동구 화재예방안전진단 평가표: 별지 제5호서식6. 법 제40조제1항제12호에 따른 천연가스 인수기지 및 공급망 중 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 2 제17호나목에 따른 가스시설 화재예방안전진단 평가표: 별지 제6호서식7. 영 제41조제2항제3호에 따른 가스공급시설 중 가연성 가스 탱크의 저장용량의 합계가 100 톤 이상이거나 저장용량이 30톤 이상인 가연성 가스 탱크가 있는 가스공급시설 화재예방안전진단 평가표: 별지 제7호서식8. 영 제41조제2항제1호에 따른 발전소 중 연면적이 5천 제곱미터 이상인 발전소 화재예방안전진단 평가표: 별지 제8호서식③ 진단기관등은 진단을 완료하고 진단과정에서 나온 계략적인 내용을 관계인에게 간략하게 설명할 수 있다.', '   제3장 보고서 작성 및 진단결과 제출 등', '제8조(보고서 작성) ① 진단기관등은 진단을 실시하고 별지 제9호서식의 화재예방안전진단 결과 세부 보고서(이하 "세부 보고서"라 한다)를 작성하여야 한다.② 진단에 참여한 모든 전문인력의 검토를 거쳐 세부 보고서 작성 및 별표 2에 따른 안전등급을 부여한다.', '제9조(보수ㆍ보강 등 조치) 소방본부장 또는 소방서장은 법 제41조제5항에 따른 보수ㆍ보강 등의 조치를 명할 때에는 별지 제10호서식의 화재예방안전진단 결과 조치명령서를 관계인에게 발급하여야 한다.', '   제4장 보칙', '제10조(재검토기한) 소방청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


별표

별표 0001: 화재예방안전진단의 세부 절차(제6조제2항 관련)

■ 소방안전 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 1] 

화재예방안전진단의 세부 절차(제6조제2항 관련)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃        ┌─────────────────┐            ┌─────────────────┐┃

┃        │관계인                            │            │진단기관등                        │┃

┃        └─────────────────┘            └─────────────────┘┃

┃                                                                                                ┃

┃┌──┐┌─────────────────┐            ┌─────────────────┐┃

┃│신청││1. 진단 신청                      │→          │1. 접수                           │┃

┃│    ││                                  │←          │(진단 일정 등 10일 이내 통보)     │┃

┃└──┘└─────────────────┘            └─────────────────┘┃

┃          ?                                                ?                                  ┃

┃┌──┐┌─────────────────┐            ┌─────────────────┐┃

┃│화재││2. 조사 등 협조                   │↔          │2. 위험요인의 조사                │┃

┃│예방││                                  │            │                                  │┃

┃│안전││┌───────────┐        │            │┌──────────┐          │┃

┃│진단│││가. 자료 제공 및 제출 │        │            ││가. 자료수집 및 분석│          │┃

┃│의  ││└───────────┘        │            │└──────────┘          │┃

┃│실시││  ↓                              │            │  ↓                              │┃

┃│및  ││┌───────────┐        │            │┌──────────┐          │┃

┃│협조│││나. 현장 안내·입회   │        │            ││나. 현장조사 및 점검│          │┃

┃│    ││└───────────┘        │            │└──────────┘          │┃

┃│    │└─────────────────┘            └─────────────────┘┃

┃│    │  ?                                                ?                                  ┃

┃│    │┌─────────────────┐  ┌──┐  ┌─────────────────┐┃

┃│    ││3. 위험성 평가자료 제출           │?│비상│?│3. 위험성 평가                    │┃

┃│    ││┌───────────────┐│  │대응│  │┌───────────────┐│┃

┃│    │││가. 예방?대비?대응태세 수립 ││  │훈련│  ││가. 예방?대비?대응태세 평가 ││┃

┃│    ││└───────────────┘│  │평가│  │└───────────────┘│┃

┃│    ││                                  │  │    │  │                                  │┃

┃│    ││┌─────────────┐    │  │    │  │┌───────────┐        │┃

┃│    │││나. 성적서, 성능확인서 등 │    │  │    │  ││나. 화재위험성 평가   │        │┃

┃│    │││제출                      │    │  │    │  ││     (정성적, 정량적) │        │┃

┃│    ││└─────────────┘    │  │    │  │└───────────┘        │┃

┃│    ││                                  │  │    │  │                                  │┃

┃│    ││┌───────┐                │?│    │?│┌───────┐                │┃

┃│    │││다. 등급 확인 │                │  │    │  ││다. 등급 산정 │                │┃

┃│    ││└───────┘                │  │    │  │└───────┘                │┃

┃└──┘└─────────────────┘  └──┘  └─────────────────┘┃

┃          ?                                                ?                                  ┃

┃┌──┐┌─────────────────┐            ┌─────────────────┐┃

┃│대책││4. 위험성감소대책의 확인          │            │4. 위험성감소대책의 수립          │┃

┃│수립││                                  │            │                                  │┃

┃└──┘└─────────────────┘            └─────────────────┘┃

┃          ?                                                ?                                  ┃

┃┌──┐┌─────────────────┐            ┌─────────────────┐┃

┃│결과││5. 결과 확인                      │←          │5. 진단 결과 검토                 │┃

┃│    ││                                  │내용설명    │                                  │┃

┃└──┘└─────────────────┘            └─────────────────┘┃

┃          ?                                                ?                                  ┃

┃┌──┐┌─────────────────┐            ┌─────────────────┐┃

┃│보고││6. 보고서 수령                    │←          │6. 결과 보고서 작성·제출         │┃

┃│    ││                                  │제출        │(진단이 완료된 날부터 60일 이내)  │┃

┃└──┘└─────────────────┘            └─────────────────┘┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

    ? 제출                                                                                         

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃          ┌─────────┐        ┌────────────┐                            ┃

┃          │관계인            │        │소방본부장 또는 소방서장│                            ┃

┃          └─────────┘        └────────────┘                            ┃

┃                                                                                                ┃

┃┌──┐  ┌─────────┐        ┌────────────┐                            ┃

┃│조치│  │7. 보수?보강 조치│←      │7. 보수?보강 조치 명령 │                            ┃

┃│    │  │                  │조치명령│ 및 이행 여부 확인      │                            ┃

┃└──┘  └─────────┘        └────────────┘                            ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0002: 안전등급의 세부적인 기준(제6조제3항 관련)

■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 2]  

안전등급의 세부적인 기준(제6조제3항 관련)

 안전등급은 영 제44조제3항의 별표7에서 정하는 화재예방안전진단 대상물의 상태 및 다음 각 호의 세부 기준에 따라 안전등급을 부여한다.  

1. 평가 점수 부여 

  표의 각 분야별 평가기준에 따라 평가 점수를 부여한다.

┌──────────────┬─────┐

│분야                        │평가 점수 │

├──────────────┼─────┤

│화재위험요인                │[별표 3]  │

├──────────────┼─────┤

│소방계획 및 피난계획의 수립 │[별표 4]  │

├──────────────┼─────┤

│소방시설등의 유지·관리     │[별표 5]  │

├──────────────┼─────┤

│비상대응조직 및 교육훈련    │[별표 6]  │

├──────────────┼─────┤

│화재위험성평가              │[별표 7]  │

├──────────────┼─────┤

│기타                        │[별표 9]  │

└──────────────┴─────┘

  ※ 대상처에 따라 해당 없는 세부 항목은 5점으로 부여한다.

2. 세부항목별 점수 산정

 제1호에서 부여한 평가 점수에 별표 10의 세부항목별 가중치를 곱하여 그 세부항목별 점수를 구한다.

┌──────────────┬───────────┐

│분야                        │세부항목별 점수       │

├──────────────┼───────────┤

│화재위험요인                │[별표 3] × [별표 10] │

├──────────────┼───────────┤

│소방계획 및 피난계획의 수립 │[별표 4] × [별표 10] │

├──────────────┼───────────┤

│소방시설등의 유지·관리     │[별표 5] × [별표 10] │

├──────────────┼───────────┤

│비상대응조직 및 교육훈련    │[별표 6] × [별표 10] │

├──────────────┼───────────┤

│화재위험성평가              │[별표 7] × [별표 10] │

├──────────────┼───────────┤

│기타                        │[별표 9] × [별표 10] │

└──────────────┴───────────┘

3. 분야별 점수 합계

 세부항목별 점수를 분야별로 합산한다.

┌──────────────┬───────────┐

│분야                        │점수 합계             │

├──────────────┼───────────┤

│화재위험요인                │∑ [별표 3 × 별표 10]│

├──────────────┼───────────┤

│소방계획 및 피난계획의 수립 │∑ [별표 4 × 별표 10]│

├──────────────┼───────────┤

│소방시설등의 유지·관리     │∑ [별표 5 × 별표 10]│

├──────────────┼───────────┤

│비상대응조직 및 교육훈련    │∑ [별표 6 × 별표 10]│

├──────────────┼───────────┤

│화재위험성평가              │∑ [별표 7 × 별표 10]│

├──────────────┼───────────┤

│기타                        │∑ [별표 9 × 별표 10]│

└──────────────┴───────────┘

4. 등급점수의 산출

 제3호의 점수합계를 제5호의 가중치점수 만점으로 나눈 후 제6호의 분야별 배점으로 곱한다.

┌──────────────┬────────────────────────┐

│분야                        │등급점수                                        │

├──────────────┼────────────────────────┤

│화재위험요인                │∑ [별표 3 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 │

│                            │x 제6호 분야별 배점                             │

├──────────────┼────────────────────────┤

│소방계획 및 피난계획의 수립 │∑ [별표 4 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 │

│                            │x 제6호 분야별 배점                             │

├──────────────┼────────────────────────┤

│소방시설등의 유지·관리     │∑ [별표 5 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 │

│                            │x 제6호 분야별 배점                             │

├──────────────┼────────────────────────┤

│비상대응조직 및 교육훈련    │∑ [별표 6 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 │

│                            │x 제6호 분야별 배점                             │

├──────────────┼────────────────────────┤

│화재위험성평가              │∑ [별표 7 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 │

│                            │x 제6호 분야별 배점                             │

├──────────────┼────────────────────────┤

│기타                        │∑ [별표 9 × 별표 10] ÷ 제5호 가중치점수 만점 │

│                            │x 제6호 분야별 배점                             │

└──────────────┴────────────────────────┘

5. 분야별 가중치점수 만점

 [단위: 점]

┌──────────────┬───────────────────────────────┐

│           용도             │가중치점수 만점                                               │

│                            ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤

│                            │공항  │철도  │도시  │항만  │공동구│천연가│가스공│발전소│

│분야                        │시설  │시설  │철도  │시설  │      │스인수│급시설│      │

│                            │      │      │      │      │      │기지  │      │      │

├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│계                          │105.03│91.19 │65.37 │130.23│96.38 │184.74│184.74│154.44│

├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│화재위험요인                │27.32 │12.73 │10.56 │19.06 │29.37 │36.33 │36.33 │8.67  │

├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│소방계획 및 피난계획의 수립 │18.07 │16.24 │12.03 │30.38 │7.11  │6.00  │6.00  │30.64 │

├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│소방시설등의 유지·관리     │30.55 │27.40 │17.94 │41.20 │28.67 │76.53 │76.53 │73.78 │

├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│비상대응조직 및 교육훈련    │11.42 │11.16 │7.26  │15.84 │12.96 │12.47 │12.47 │15.84 │

├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│화재위험성평가              │14.47 │19.51 │14.64 │19.51 │14.64 │48.57 │48.57 │19.51 │

├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│기타                        │3.20  │4.15  │2.94  │4.24  │3.63  │4.84  │4.84  │6.00  │

└──────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

6. 분야별 배점 

                                                                                      [단위: 점]

┌──────────────┬───────────────────────────┐

│   용도                     │배점                                                  │

│                            ├──┬──┬──┬──┬───┬───┬───┬───┤

│                            │공항│철도│도시│항만│공동구│천연가│가스공│발전소│

│분야                        │시설│시설│철도│시설│      │스인수│급시설│      │

│                            │    │    │    │    │      │기지  │      │      │

├──────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤

│계                          │100 │100 │100 │100 │100   │100   │100   │100   │

├──────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤

│화재위험요인                │19.0│22.9│18.1│19.0│28.6  │28.6  │28.6  │19.0  │

├──────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤

│소방계획 및 피난계획의 수립 │28.6│25.7│27.6│28.6│9.5   │9.5   │9.5   │28.6  │

├──────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤

│소방시설등의 유지·관리     │23.8│22.9│24.8│23.8│23.8  │23.8  │23.8  │23.8  │

├──────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤

│비상대응조직 및 교육훈련    │14.3│14.3│15.2│14.3│14.3  │14.3  │14.3  │14.3  │

├──────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤

│화재위험성평가              │9.5 │9.5 │9.5 │9.5 │19.0  │19.0  │19.0  │9.5   │

├──────────────┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤

│기타                        │4.8 │4.7 │4.8 │4.8 │4.8   │4.8   │4.8   │4.8   │

└──────────────┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┘

7. 등급점수의 합계

 분야별로 산출된 제4호의 등급점수를 모두 합한다.(소수점 셋째자리 이하는 버림)

┌─────────────────────────────────────────┐

│ 등급점수의 합계 =                                                                │

│  화재위험요인 분야 등급점수 + 소방계획 및 피난계획의 수립 분야 등급점수          │

│  + 소방시설등의 유지?관리 분야 등급점수 + 비상대응훈련 및 교육훈련 분야 등급점수│

│  + 화재위험성평가 분야 등 등급점수 + 기타 분야 등급점수                          │

└─────────────────────────────────────────┘

8. 안전 등급

┌──┬───────┬──────────────────────────────┐

│안전│등급점수      │화재예방안전진단 대상물의 상태                              │

│등급│ 합계         │                                                            │

├──┼───────┼──────────────────────────────┤

│우수│90.00점 이상  │화재예방안전진단 실시 결과 문제점이 발견되지 않은 상태      │

│(A) │100점 이하    │                                                            │

├──┼───────┼──────────────────────────────┤

│양호│80.00점 이상  │화재예방안전진단 실시 결과 문제점이 일부 발견되었으나       │

│(B) │89.99점 이하  │대상물의 화재안전에는 이상이 없으며 대상물 일부에 대해      │

│    │              │조치명령이 필요한 상태                                      │

├──┼───────┼──────────────────────────────┤

│보통│70.00점 이상  │화재예방안전진단 실시 결과 문제점이 다수 발견되었으나       │

│(C) │79.99점 이하  │대상물의 전반적인 화재안전에는 이상이 없으며                │

│    │              │대상물에 대한 다수의 조치명령이 필요한 상태                 │

├──┼───────┼──────────────────────────────┤

│미흡│60.00점 이상  │화재예방안전진단 실시 결과 광범위한 문제점이 발견되어       │

│(D) │69.99점 이하  │대상물의 화재안전을 위해 조치명령의 즉각적인 이행이 필요하고│

│    │              │대상물의 사용 제한을 권고할 필요가 있는 상태                │

├──┼───────┼──────────────────────────────┤

│불량│59.99점 이하  │화재예방안전진단 실시 결과 중대한 문제점이 발견되어         │

│(E) │              │대상물의 화재안전을 위해 조치명령의 즉각적인 이행이 필요하고│

│    │              │대상물의 사용 중단을 권고할 필요가 있는 상태                │

└──┴───────┴──────────────────────────────┘

별표 0003: 화재위험요인 분야 평가기준(제7조제1항제1호 관련)

■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 3]  

화재위험요인 분야 평가기준(제7조제1항제1호 관련)

1. 공통진단항목

┌──┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│분야│평가 기준                                                                                                         │

│    ├────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┤

│    │항목    │세부 항목         │평가 점수                                                                           │

│    │        │                  ├───────┬─────────┬────────┬───────┬───────┤

│    │        │                  │1점           │2점               │3점             │4점           │5점           │

├──┼────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│위  │인허가  │무허가 위험물     │지정수량      │무허가이나        │변경허가 및     │변경허가      │허가를 득함   │

│험  │        │저장 취급         │이상          │관련 설비는       │관련설비        │미비나 관련   │              │

│물  │        │여부              │무허가이고    │갖춤              │미비            │설비 갖춤     │              │

│    │        │                  │관련설비      │                  │                │              │              │

│    │        │                  │미비          │                  │                │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │각  류  │1~6류 별 취급     │지정수량이상  │지정수량이상      │지정수량미만    │지정수량미만  │취급 기준     │

│    │별      │주의사항          │취급하고,     │취급하고 기타     │취급하고        │취급하고      │준수          │

│    │취급    │                  │취급 시       │취급사항 위반     │취급            │기타          │              │

│    │방법    │                  │중요사항 위반 │                  │중요사항        │취급사항      │              │

│    │        │                  │(심각한       │                  │위반            │위반          │              │

│    │        │                  │수준)         │                  │                │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │표지    │설치 상태         │표지 및       │표지 및           │설치는 되어     │일부 손상 및  │이상 없음     │

│    │및      │(규격, 내용 등)   │게시판 전체   │게시판 일부       │있으나 내용,    │탈락          │              │

│    │게시판  │                  │미설치        │미설치            │크기, 규격      │              │              │

│    │        │                  │              │                  │등 부적합       │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │유출    │방유턱 등         │지정수량이    │지정수량 미만     │방유턱 용량     │방유턱의      │이상 없음     │

│    │방지    │유출방지조치      │상 저장탱크   │저장탱크 등에     │법적            │균열, 손상 등 │              │

│    │조치    │                  │등에 방유턱   │방유턱 설치 또는  │만족하나        │누출 위험     │              │

│    │        │                  │미설치        │법적용량          │탱크 용량에     │              │              │

│    │        │                  │              │미달(지정수량     │미치지 못함     │              │              │

│    │        │                  │              │이상과 미만 공통) │                │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │위험물  │탱크 설치         │탱크의 파손,  │통기관 등         │탱크 자체의     │탱크          │이상 없음     │

│    │탱크    │기준 적합성       │균열 손상,    │탱크              │위험성 일부     │부대설비의    │              │

│    │        │                  │부식상태가    │부대설비의        │존재            │위험성 일부   │              │

│    │        │                  │매우          │기준 미 준수      │                │존재          │              │

│    │        │                  │심각하여      │                  │                │              │              │

│    │        │                  │즉각 조치     │                  │                │              │              │

│    │        │                  │필요          │                  │                │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │용기    │운반용기,         │용기의 파손,  │운반용기,         │법적 기준은     │표시의 규격   │이상 없음     │

│    │        │수납용기          │균열, 손상,   │수납용기의        │준수하였으나    │내용이 일부   │              │

│    │        │적절성            │부식 등이     │법적 기준         │일부            │미비          │              │

│    │        │                  │심각하여      │미 준수           │위험성이        │              │              │

│    │        │                  │즉시 조치     │                  │존재            │              │              │

│    │        │                  │필요          │                  │                │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │정기    │점검 여부,        │법적          │법적              │정기점검 등     │법적정기점검  │법적          │

│    │점검    │일반점검표        │정기점검      │정기점검은        │실시하였으나    │만실시        │정기점검,     │

│    │등      │기록의 적정성     │미실시        │실시하였으나      │일부            │              │일상점검      │

│    │        │등                │              │형식적인          │부적합한        │              │모두 실시 및  │

│    │        │                  │              │점검만 실시       │점검 상태       │              │점검 항목별   │

│    │        │                  │              │                  │                │              │정확한 점검   │

│    │        │                  │              │                  │                │              │실시          │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │안전    │선임여부, 자격    │위험물안전    │안전관리자        │위험물안전관    │안전관리자    │이상 없음     │

│    │관리자  │등                │관리자        │선임하였으나      │리자 대리자     │감독 미비     │              │

│    │        │                  │미선임        │업무 숙지         │미 지정         │              │              │

│    │        │                  │              │미비, 실무교육    │                │              │              │

│    │        │                  │              │미실시            │                │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │기타    │환기, 배출장치,   │환기, 배출,   │설비 기준 미      │기준            │기준          │이상 없음     │

│    │위험물  │유분리장치 등     │유분리장치    │준수              │준수하였으나    │준수하였으며  │              │

│    │안전시  │                  │등 심각한     │                  │위험 상태가     │심각한        │              │

│    │설등    │                  │위험 상태     │                  │존재            │위험상태는    │              │

│    │        │                  │              │                  │                │아니나 일부   │              │

│    │        │                  │              │                  │                │위험 존재     │              │

├──┼────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│전  │변압기  │누유 등 이상      │변압기유의    │변압기 기능       │변압기          │변압기        │이상 없음     │

│기  │        │유무              │심각한 누설   │등의 저하로       │화재위험은      │화재위험 및   │              │

│    │        │                  │등 화재       │화재 위험         │적으나 기능     │기능저하      │              │

│    │        │                  │위험 존재     │존재              │저하            │없으나 일부   │              │

│    │        │                  │              │                  │                │손상          │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │개폐기, │열화 및 손상      │개폐기        │열화상카메라      │열화상카메라    │위험성이      │이상 없음     │

│    │차단기  │등                │차단기의      │를 통한 온도      │를 통한 온도    │적은          │              │

│    │        │                  │심각한 손상   │측정 시 기준      │측정 시 기준    │부분손상      │              │

│    │        │                  │및 열화       │초과              │일부 초과       │또는 노화     │              │

│    │        │                  │발생          │                  │                │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │배전반, │설치위치,         │배전반,       │열화상카메라      │열화상카메라    │위험성이      │이상 없음     │

│    │분전반  │관리상태          │분전반의      │를 통한 온도      │를 통한 온도    │적은          │              │

│    │        │                  │심각한 손상   │측정 시 기준      │측정 시 기준    │부분손상      │              │

│    │        │                  │및 화재       │초과              │일부 초과       │또는 노화     │              │

│    │        │                  │위험          │                  │                │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │전선    │열화, 노후,       │전선의        │열화상카메라      │열화상카메라    │위험성이      │이상 없음     │

│    │        │피복손상 등       │심각한 손상   │를 통한 온도      │를 통한 온도    │적은          │              │

│    │        │                  │및 화재       │측정 시 기준      │측정 시 기준    │부분손상      │              │

│    │        │                  │위험          │초과              │일부 초과       │또는 노화     │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │콘센트  │문어발식, 접지,   │접지불량,     │문어발식 일부     │전체 접지       │과부하(누전)  │이상 없음     │

│    │        │과부하(누전)차    │문어발식,     │사용, 접지        │설치,           │차단형 만     │              │

│    │        │단형 설치         │과부하(누전)  │일부 미비,        │문어발식        │미설치됨      │              │

│    │        │                  │차단형        │과부하(누전)차    │일부 사용,      │              │              │

│    │        │                  │미설치 사용   │단형 미설치       │과부하(누전)    │              │              │

│    │        │                  │다수 발견     │                  │차단형          │              │              │

│    │        │                  │              │                  │미설치          │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │전열기  │관리상태(인가,    │인가          │미 인가된         │전열기          │인가 및 점검  │이상 없음     │

│    │        │점검표)           │절차?규정    │전열기 발견       │인가되었으나    │실시하나      │              │

│    │        │                  │없음(미       │                  │관리 및 일일    │일부 관리     │              │

│    │        │                  │인가된 전열기 │                  │점검표 미 부착  │부족          │              │

│    │        │                  │다수 발견)    │                  │또는 점검 미실시│              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │접지    │접지 여부(종별    │접지 미설치   │접지              │접지선 일부     │접지선        │이상 없음     │

│    │        │적합), 접지선     │              │설치되었으나      │열화, 피복      │피복의        │              │

│    │        │열화, 피복손상    │              │접지저항 기준     │심각한 손상     │가벼운 손상   │              │

│    │        │                  │              │미달              │등              │등 기타 사항  │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │누전    │설치 및           │누전차단기    │누전차단기        │누전차단기      │누전차단기    │이상 없음     │

│    │차단기  │정상작동 여부     │미설치 다수   │일부 미설치       │기능 불량       │외형 손상     │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │비상    │정기점검 여부,    │비상발전기    │비상발전기        │연료부족(적     │작동에 큰     │이상 없음     │

│    │발전기  │연료 상태,        │작동 불량     │배터리 전압       │정 가동시간     │영향을        │              │

│    │        │축전지 및         │              │불량 등 일부      │대비)           │미치지 않는   │              │

│    │        │충전장치          │              │기능 불량         │                │외형 불량 및  │              │

│    │        │                  │              │                  │                │가연물 비치   │              │

│    │        │                  │              │                  │                │등            │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │방폭전  │방폭전기설비      │방폭 지역에   │방폭 설비의       │법적 비 방폭    │방폭설비의    │이상 없음     │

│    │기설비  │설치 적정         │비 방폭       │기능 이상,        │지역이나        │일부 외형     │              │

│    │        │                  │설비 설치로   │외형 상           │잔류 유증기     │손상(큰       │              │

│    │        │                  │화재 위험성   │위험성 존재       │등 존재         │위험성 없음)  │              │

│    │        │                  │큼            │                  │장소에 비       │              │              │

│    │        │                  │              │                  │방폭 설치       │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │안전    │선임여부,         │법적          │선임하였으나      │안전관리자      │법적 대상이   │이상 없음     │

│    │관리자  │자격 등           │전기안전관    │안전관리자        │업무 일부       │아닌 곳의     │              │

│    │        │                  │리자          │업무 미실시       │미흡            │관리 부족     │              │

│    │        │                  │선임대상이    │                  │                │              │              │

│    │        │                  │나 미선임     │                  │                │              │              │

├──┼────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │저장    │화기와의 거리     │가스          │                  │                │              │이상 없음     │

│가  │설비    │                  │저장설비와    │                  │                │              │              │

│스  │등      │                  │화기와의      │                  │                │              │              │

│    │        │                  │거리 미       │                  │                │              │              │

│    │        │                  │준수          │                  │                │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │정압기  │가스누출검지      │설비 미설치   │1개만 설치됨      │모두            │설치 및 작동  │이상 없음     │

│    │        │통보설비 및       │              │                  │설치되었으나    │이상 없으나   │              │

│    │        │이상압력통보      │              │                  │작동 불량       │외형 손상,    │              │

│    │        │장치 설치 및      │              │                  │                │노후 상태     │              │

│    │        │작동상태(도시     │              │                  │                │              │              │

│    │        │가스)             │              │                  │                │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │가스    │설치장소,         │실내에 보관   │실외에 화기,      │소량 실내에     │전도위험 등   │이상 없음     │

│    │용기    │보관실 적정성     │및 화기,      │위험물과 함께     │보관(화기,      │그 밖의 일부  │              │

│    │        │관리상태          │위험물과      │보관              │위험물 없음)    │위험 존재     │              │

│    │        │                  │함께 보관     │                  │                │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │배관    │누설, 부식 및     │배관 등의     │호스              │배관 노후,      │배관의 표시,  │이상 없음     │

│    │        │파손 등 여부,     │심한 누설,    │3미터이상,        │일부 부식,      │색상 등       │              │

│    │        │미사용 배관       │부식, 파손,   │분기 티 연결      │손상 등 일부    │부적합 등     │              │

│    │        │막음 상태,        │미사용 배관   │등 위험성이       │위험성 존재     │              │              │

│    │        │호스 3미터        │방치 등       │존재              │                │              │              │

│    │        │이하, “T”형으로 │심각한 위험   │                  │                │              │              │

│    │        │연결 금지         │존재          │                  │                │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │가스    │설치 및 작동      │법적설치장    │법적설치장소      │법적설치장소    │법적 대상이   │이상 없음     │

│    │누설    │상태              │소에 미설치   │설치하였으나      │설치되었으나    │아닌 곳이나   │              │

│    │자동    │                  │              │작동 불량         │전원(배터리)    │위험성 있는   │              │

│    │차단    │                  │              │                  │분리 상태       │곳의 미설치   │              │

│    │장치    │                  │              │                  │현장 조치       │등            │              │

│    │        │                  │              │                  │가능상태        │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │연소    │환기구 및         │연소기구의    │환기구, 급기,     │연소기구의      │연소기구의    │이상 없음     │

│    │기구    │급기구, 배기통    │심각한 불량   │배기 등의         │외형의 손상,    │외형 등 일부  │              │

│    │        │설치 상태         │또는 가스     │부족으로          │부식,           │손상 상태 등  │              │

│    │        │                  │누설 등       │불연성 가스       │노후화가        │              │              │

│    │        │                  │심각한 위험   │누설 위험         │심한 상태       │              │              │

│    │        │                  │존재          │존재              │                │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │안전    │안전관리자        │법적          │선임하였으나      │안전관리자      │법적 대상이   │이상 없음     │

│    │관리자  │선임, 표시 등     │가스안전관    │안전관리자        │업무 일부       │아닌 곳의     │              │

│    │        │                  │리자          │업무 미실시       │미흡            │관리 부족     │              │

│    │        │                  │선임대상      │                  │                │              │              │

│    │        │                  │미선임        │                  │                │              │              │

├──┼────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│기  │발화원  │주방, 보일러실    │화재 위험이   │화재 위험이       │화재 위험이     │화재 위험이   │이상 없음     │

│타  │관리    │등의 안전관리     │심각한 장소   │심각한 장소       │다소 있는 곳    │경미하나      │              │

│    │        │                  │다수 존재     │일부 존재         │일부 존재       │존재          │              │

│    │        ├─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │        │주방후드          │주방후드      │주방후드 오일     │주방후드        │오일 필터     │이상 없음     │

│    │        │안전관리          │오일 필터     │필터 파손,        │오일 필터       │설치 관리     │(방염 필터로  │

│    │        │                  │미설치        │손상, 일부        │이상 없으나     │이상 없으나   │설치)         │

│    │        │                  │              │제거              │청소 등         │방염필터      │              │

│    │        │                  │              │                  │미비로          │아님          │              │

│    │        │                  │              │                  │기름때 존재     │              │              │

│    │        ├─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │        │흡연 등 관리      │흡연 장소,    │금연 장소         │금연            │금연 장소가   │이상 없음     │

│    │        │                  │금연 장소의   │규정하였으나      │장소에서        │아닌          │              │

│    │        │                  │미정 및       │적극적 관리       │흡연 확인       │장소에서      │              │

│    │        │                  │관리 부재     │부재              │(담배꽁초 등    │흡연 확인     │              │

│    │        │                  │              │                  │다수 발견)      │              │              │

│    │        ├─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │        │소량 인화성       │기타 발화원   │기타 발화원       │기타 발화원     │기타          │이상 없음     │

│    │        │물질 등 기타      │관리 상       │관리 상           │관리 상         │발화원이 될   │(기타 발화원  │

│    │        │발화원 관리       │심각한        │위험이 존재       │경미한 위험     │만한 물질     │없음)         │

│    │        │                  │위험성 존재   │                  │존재            │다수          │              │

│    │        │                  │              │                  │                │존재(위험은   │              │

│    │        │                  │              │                  │                │없음)         │              │

│    │        ├─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │        │용접, 용단 등     │용접 등       │용접 작업 시      │감독 미비       │교육 미비     │이상 없음     │

│    │        │화기 작업 시      │작업 시       │허가 절차 및      │                │              │              │

│    │        │안전 조치 등      │허가절차,     │안전조치는        │                │              │              │

│    │        │                  │감독 및       │하였으나, 감독    │                │              │              │

│    │        │                  │안전조치      │및 교육 미비      │                │              │              │

│    │        │                  │불량          │                  │                │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │가연물  │가연성물질        │가연성        │가연성            │샌드위치        │기타          │이상 없음     │

│    │관리    │관리상태          │샌드위치      │샌드위치패널      │패널,           │가연물질      │              │

│    │        │(화재하중         │패널, 우레탄  │일부 사용         │우레탄폼,       │일부 보관,    │              │

│    │        │관리)             │폼,           │                  │드라이비트      │일부 위험성   │              │

│    │        │                  │드라이비트    │                  │미설치나        │존재          │              │

│    │        │                  │등 사용       │                  │기타            │              │              │

│    │        │                  │              │                  │가연물질        │              │              │

│    │        │                  │              │                  │다수 보관       │              │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │방염    │방염물품 사용     │법적 방염     │법적 방염         │방염물품의      │법적 방염     │이상 없음     │

│    │        │                  │대상에        │대상에 일부       │일부 손상,      │대상은        │              │

│    │        │                  │대다수 비     │비 방염 물품      │표시 확인       │아니나        │              │

│    │        │                  │방염 물품     │사용              │불가            │위험장소에    │              │

│    │        │                  │사용          │                  │                │비 방염물품   │              │

│    │        │                  │              │                  │                │존재          │              │

│    ├────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤

│    │기타    │폐쇄회로텔레      │외부침입 및   │폐쇄회로텔레      │폐쇄회로텔레    │기타 화재     │이상 없음     │

│    │        │비전(CCTV) 등     │화재 위험이   │비전(CCTV)설      │비전(CCTV)설    │위험 존재     │              │

│    │        │설치 및 관리상    │심각한        │치는 되어 있      │치는 되어 있    │              │              │

│    │        │태 등 기타 화     │장소에        │으나 관리 안      │으나 관리가     │              │              │

│    │        │재위험 요인 발    │폐쇄회로텔    │함                │미흡            │              │              │

│    │        │생 및 조치 사     │레비전(CCTV   │                  │                │              │              │

│    │        │항                │) 등 미설치   │                  │                │              │              │

└──┴────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┴───────┴───────┘

2. 시설별 추가 진단항목

  1) 공항시설

┌──┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│분야│평가 기준                                                                                                     │

│    ├──────┬─────────────┬──────────────────────────────────┤

│    │항목        │세부항목                  │평가 점수                                                           │

│    │            │                          ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│    │            │                          │1점         │2점         │3점         │4점         │5점         │

├──┼──────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│위험│연료저장    │저장시설 위치의           │항공기에    │항공기에    │지상용      │지상용 차량 │이상 없음   │

│물  │시설 등     │적합성 - 항공기 및        │의한        │의한        │차량에      │등에 의한   │            │

│    │(급유시설   │지상용 차량에 의한        │파손위험이  │파손위험    │의한        │파손위험이  │            │

│    │및 장비)    │파손 위험                 │심각함      │이 일부     │파손위험    │일부 있음   │            │

│    │            │                          │            │존재함      │이 심각함   │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │표지(출입금지, 인화성,    │출입문      │시건은 되어 │출입금지,   │기타 표지   │이상 없음   │

│    │            │금연 등) 및 출입문        │시건이 되어 │있으나      │인화성,     │미흡        │            │

│    │            │시건 여부                 │있지 않음   │관계인이    │금연 표지   │            │            │

│    │            │                          │            │아닌 사람이 │미설치      │            │            │

│    │            │                          │            │출입할      │            │            │            │

│    │            │                          │            │가능이 있음 │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │울타리 및 보안시설        │울타리 및   │울타리 및   │울타리 및   │운영관리적  │이상 없음   │

│    │            │적절성                    │보안시설    │보안시설    │보안시설    │인 미흡     │            │

│    │            │                          │미설치      │설치되어    │이 미흡     │            │            │

│    │            │                          │            │있으나 침입 │            │            │            │

│    │            │                          │            │우려 있음   │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │탱크, 파이프, 주입구,     │대부분의    │표지 일부   │설치 내용   │표지 일부   │이상 없음   │

│    │            │배출구 밸브,              │표지 미설치 │미설치      │부적합      │탈락        │            │

│    │            │독(dock)과 기지 등        │            │            │            │            │            │

│    │            │표시(연료 종류, 등급)     │            │            │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │쓰레기, 식물, 인화성      │시설 내     │인화성      │쓰레기,     │쓰레기,     │이상 없음   │

│    │            │물질, 전기불꽃 발생       │전기불꽃    │물질 일부   │식물 등     │식물 일부   │            │

│    │            │장비 및 활동 유무         │발생 장비   │보관        │다수 보관,  │방치        │            │

│    │            │                          │및 인화성   │            │방치        │            │            │

│    │            │                          │물질 다수   │            │            │            │            │

│    │            │                          │보관        │            │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │급유장비의 작동상태       │급유장비에  │급유장비    │급유장비    │급유장비의  │이상 없음   │

│    │            │및 누유 여부              │서 누유     │에서        │의 작동     │손상, 노후  │            │

│    │            │                          │다량        │약간의      │상태 불량,  │등 일부     │            │

│    │            │                          │            │누유        │심한 손상,  │존재        │            │

│    │            │                          │            │            │노후        │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │입·출하 시설의 클립,     │접지 미설치 │접지        │접지선      │접지선      │이상 없음   │

│    │            │접속선, 접지선 등         │            │설치되었    │일부 열화,  │피복의      │            │

│    │            │파이프, 필터, 펌프 등     │            │으나 일부   │피복 심한   │가벼운 손상 │            │

│    │            │본딩(bonding),            │            │탈락 등     │손상 등     │등 기타     │            │

│    │            │접지상태                  │            │기능 미흡   │            │사항        │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │지상 위 파이프 상태       │지상        │파이프의    │보호조치    │보호조치가  │이상 없음   │

│    │            │및 보호조치               │파이프의    │보호조치    │가 있으나   │있고        │            │

│    │            │                          │심각한      │가 없거나   │파이프      │파이프의    │            │

│    │            │                          │손상, 파손, │매우 불량   │일부 손상,  │가벼운 손상 │            │

│    │            │                          │노후        │            │노후 등     │등          │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │비상차단장치의 위치,      │비상차단장  │비상차단    │비상차단    │표시 부적합 │이상 없음   │

│    │            │기능, 표시, 상태          │치 미설치   │장치 작동   │장치 상태   │            │            │

│    │            │                          │            │불량        │및 위치     │            │            │

│    │            │                          │            │            │부적합      │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │데드맨(dead man)          │데드맨      │데드맨      │데드맨      │데드맨      │이상 없음   │

│    │            │제어장비 유무 및 상태     │제어장비    │제어장비    │제어장비    │제어장비    │            │

│    │            │                          │없어 심각한 │없어 위험   │있으나      │있으나 기능 │            │

│    │            │                          │위험 존재   │존재        │일부 위험   │등 일부     │            │

│    │            │                          │            │            │존재        │부적합      │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │소화기(2개 이상) 크기,    │소화기      │소화기      │소화기      │소화기 노후 │이상 없음   │

│    │            │상태                      │미비치      │비치되었    │비치되었    │등 경미한   │            │

│    │            │                          │            │으나 개수   │으나 상태   │부적합      │            │

│    │            │                          │            │부족, 크기  │불량        │            │            │

│    │            │                          │            │부적합      │            │            │            │

│    ├──────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │이동 급유   │작동상태 및 누유여부      │누유 다량   │작동상태    │소량 누유   │설비 노후   │이상 없음   │

│    │장비        │                          │            │불량        │및 기능     │및 손상 등  │            │

│    │[하이드란   │                          │            │            │일부        │경미한      │            │

│    │트(hydrant  │                          │            │            │부적절      │부적합      │            │

│    │) 급유전]   ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │주차 상태(다른            │주차에 대한 │주차 거리   │주차 거리   │다른 차량이 │이상 없음   │

│    │            │차량:3미터,               │규정 및     │미 준수     │일부 미     │일부 근접   │            │

│    │            │건축물:15미터 이상)       │내부 기준   │다수        │준수        │주차        │            │

│    │            │                          │부재        │            │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │표시(문자:“Flammable”,  │표시 미     │표시 일부   │표시 규격,  │표시 일부   │이상 없음   │

│    │            │높이:7.5센티미터,         │부착 다수   │미 부착     │내용        │탈락,       │            │

│    │            │위험물질 라벨 등)         │            │            │부적합      │지워짐      │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │운전석 금연 표시,         │운전석      │흡연도구    │흡연도구    │표시 일부   │이상 없음   │

│    │            │흡연도구 유무             │금연표시    │없으나      │없고        │탈락,       │            │

│    │            │                          │없음, 흡연  │표시 없음   │표시는      │지워짐      │            │

│    │            │                          │도구 등     │            │있으나      │            │            │

│    │            │                          │발견        │            │규격, 내용  │            │            │

│    │            │                          │            │            │부적합      │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │소화기(BC급) 2개 상태     │소화기      │소화기      │소화기      │소화기 노후 │이상 없음   │

│    │            │                          │미비치      │비치되었    │비치되었    │등 경미한   │            │

│    │            │                          │            │으나 개수   │으나 상태   │부적합      │            │

│    │            │                          │            │부족, 종류  │불량        │            │            │

│    │            │                          │            │등 부적합   │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │데드맨(dead man)          │데드맨      │데드맨      │데드맨      │데드맨      │이상 없음   │

│    │            │제어장비의 노즐 기능      │제어장비    │제어장비    │제어장비    │제어장비    │            │

│    │            │및 상태                   │없어 심각한 │없어 위험   │있으나      │있으나 기능 │            │

│    │            │                          │위험 존재   │존재        │일부 위험   │등 일부     │            │

│    │            │                          │            │            │존재        │부적합      │            │

│    ├──────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │급유작업    │흡연 또는 불꽃을          │급유작업 중 │급유작업    │급유작업    │기타        │이상 없음   │

│    │(계류장)    │일으키는 행위             │흡연 불꽃   │전, 후      │장소에      │의도하지    │            │

│    │            │                          │행위 발견   │흡연 불꽃   │흡연,       │않은 불꽃   │            │

│    │            │                          │            │행위 발견   │불꽃을      │발견        │            │

│    │            │                          │            │            │일으킬 수   │            │            │

│    │            │                          │            │            │있는 장비   │            │            │

│    │            │                          │            │            │발견        │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │동력공급장치 시동금지     │급유작업 중 │급유작업    │급유작업    │기타        │이상 없음   │

│    │            │                          │동력공급장  │전, 후      │장소에      │의도하지    │            │

│    │            │                          │치 시동     │동력공급    │시동        │않은 시동   │            │

│    │            │                          │발견        │장치 시동   │일으킬 수   │장비 발견   │            │

│    │            │                          │            │발견        │있는 장비   │            │            │

│    │            │                          │            │            │발견        │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │항공기와 급유장치 간      │본딩, 접지  │본딩, 접지  │접지선      │접지선      │이상 없음   │

│    │            │본딩(bonding), 접지       │미설치      │설치 미흡   │일부 열화,  │피복의      │            │

│    │            │                          │            │            │피복 심한   │가벼운 손상 │            │

│    │            │                          │            │            │손상 등     │등 기타     │            │

│    │            │                          │            │            │            │사항        │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │소화기 비치 및 직원       │소화기      │소화기      │소화기      │관리상태    │이상 없음   │

│    │            │확보                      │미비치,     │비치하였    │비치되었    │미흡        │            │

│    │            │                          │안전 직원   │으나 안전   │으나 상태   │            │            │

│    │            │                          │없음        │직원 없음   │불량        │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │급유감독자 감시           │급유감독자  │급유감독    │급유감독    │급유감독자  │이상 없음   │

│    │            │                          │에 대한     │자 없이     │자의        │의 감시     │            │

│    │            │                          │규정 지침   │급유작업    │일시적인    │미흡        │            │

│    │            │                          │부재        │            │부재        │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │급유시설과 급유장치       │접지 미설치 │접지        │접지선      │접지선      │이상 없음   │

│    │            │간 접지                   │            │설치되었    │일부 열화,  │피복의      │            │

│    │            │                          │            │으나 일부   │피복 심한   │가벼운 손상 │            │

│    │            │                          │            │탈락 등     │손상 등     │등 기타     │            │

│    │            │                          │            │기능 미흡   │            │사항        │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │급유차량 주차 시 차량     │계류장      │주차 거리   │주차 거리   │다른 차량이 │이상 없음   │

│    │            │간 안전거리 확보(다른     │주차에 대한 │미 준수     │일부 미     │일부 근접   │            │

│    │            │차량:3미터,               │규정 및     │다수        │준수        │주차        │            │

│    │            │건축물:15미터 이상)       │내부 기준   │            │            │            │            │

│    │            │                          │부재        │            │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │연료 누유 또는 유출       │연료 다량   │연료 일부   │연료 유출   │유출 연료   │이상 없음   │

│    │            │여부                      │유출        │유출        │흔적 확인   │제거 미흡   │            │

│    ├──────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │건축물      │벽, 기둥, 보, 지붕의      │균열,       │균열,       │균열,       │균열,       │이상 없음   │

│    │            │균열, 손상, 기타          │손상이      │손상이      │손상이      │손상이      │            │

│    │            │                          │심각한 위험 │위험한      │일부 있음   │경미함      │            │

│    │            │                          │상태        │상태        │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │방화문의 설치, 변형       │미설치,     │폐쇄 기능   │일부 변형   │경미한 손상 │이상 없음   │

│    │            │및 손상, 폐쇄기능         │심각한 손상 │불량, 일부  │손상        │등          │            │

│    │            │불량, 기타                │            │변형, 손상  │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │바닥의 체유, 체수,        │다량 체유   │균열,       │소량 체유   │체수 등     │이상 없음   │

│    │            │균열, 손상, 패임          │상태        │손상이      │상태        │경미한 상태 │            │

│    │            │                          │            │위험한      │            │            │            │

│    │            │                          │            │상태        │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │계단의 변형, 손상,        │변형,       │변형,       │고정        │고정상태가  │이상 없음   │

│    │            │고정상태 불량             │손상의      │손상의      │상태가      │경미함      │            │

│    │            │                          │상태가      │상태가      │불량        │            │            │

│    │            │                          │심각한 상태 │위험한      │            │            │            │

│    │            │                          │            │상태        │            │            │            │

│    ├──────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │환기, 배출  │외관의 변형, 손상,        │외관의      │변형,       │일부 변형   │손상이      │이상 없음   │

│    │설비 등     │고정상태 불량             │심각한      │손상의      │손상        │경미함      │            │

│    │            │                          │변형, 손상  │상태가      │            │            │            │

│    │            │                          │상태        │위험한      │            │            │            │

│    │            │                          │            │상태        │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │인화방지망의 변형,        │인화방지망  │인화방지    │인화방지    │인화방지망  │이상 없음   │

│    │            │손상, 고정상태 불량       │없음        │망 부적합   │망 일부     │청소상태    │            │

│    │            │                          │            │[재료,      │손상        │불량        │            │

│    │            │                          │            │망사(mesh   │            │            │            │

│    │            │                          │            │) 등]       │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │방화 댐퍼의 손상,         │방화 댐퍼   │방화 댐퍼   │방화 댐퍼   │방화 댐퍼   │이상 없음   │

│    │            │이물질 등으로 인한        │없음        │폐쇄 불량,  │손상, 변형  │이물질로    │            │

│    │            │막힘                      │            │기능 불량   │            │막힘        │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │가연성증기경보장치의      │장치 미설치 │장치 경보   │외형 등     │경미한 손상 │이상 없음   │

│    │            │손상, 작동 불량           │            │작동 불량   │손상, 변형  │등          │            │

│    ├──────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │유출방지    │옥내·외설비의 방유턱,    │방유턱      │방유턱      │방유턱의    │경미한 손상 │이상 없음   │

│    │            │유출방지조치의 균열,      │미설치,     │높이 등     │손상        │등          │            │

│    │            │손상, 체유, 체수, 토사    │유출방지조  │기준        │균열로      │            │            │

│    │            │등 퇴적 유무              │치 미비     │미준수      │누유 위험   │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │집유설비, 배수구,         │심각한      │각 기능     │다량의      │체수, 토사  │이상 없음   │

│    │            │유분리장치의 균열,        │균열, 손상  │불량        │체유        │퇴적 등     │            │

│    │            │손상, 체유, 체수, 토사    │등          │            │            │경미한 상태 │            │

│    │            │등 퇴적 유무              │            │            │            │            │            │

│    ├──────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │위험물취    │기초, 지주의 침하         │심각한      │변형, 부식  │볼트 풀림,  │도장        │이상 없음   │

│    │급 설비     │여부, 볼트 등 풀림        │침하, 균열, │상태가      │도장 불량   │벗겨짐,     │            │

│    │            │여부, 도장 불량, 부식     │손상        │위험한      │등 일부     │일부 부식,  │            │

│    │            │여부, 변형, 균열, 손상,   │            │상태        │위험        │일부 손상이 │            │

│    │            │기타                      │            │            │            │경미한 상태 │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │본체부의 누설 여부,       │심각한      │일부 누설,  │볼트 풀림,  │도장        │이상 없음   │

│    │            │볼트 등 풀림 여부,        │누설, 균열, │균열,       │도장 불량   │벗겨짐,     │            │

│    │            │도장 불량, 보냉재         │손상, 변형  │손상, 변형  │등 일부     │일부 부식,  │            │

│    │            │손상 및 탈락 여부,        │            │            │위험        │일부 손상이 │            │

│    │            │변형, 균열, 손상, 기타    │            │            │            │경미한 상태 │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │접지 도선의 단선,         │접지 미설치 │접지저항    │접지선      │접지선      │이상 없음   │

│    │            │부착부분 탈락 유무,       │            │기준 미달,  │일부 열화,  │피복의      │            │

│    │            │접지저항치 불량, 기타     │            │접지        │피복의      │가벼운 손상 │            │

│    │            │                          │            │설치되었    │심한 손상   │등 기타     │            │

│    │            │                          │            │으나 일부   │등          │사항        │            │

│    │            │                          │            │탈락 등     │            │            │            │

│    │            │                          │            │기능 미흡   │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │안전장치의 부식,          │안전장치    │안전장치    │안전장치    │안전장치의  │이상 없음   │

│    │            │손상여부, 고장 상태       │미설치      │작동 및     │일부 손상   │경미한 손상 │            │

│    │            │불량, 기타                │            │기능 불량   │등          │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │계측장치의 장치 손상,     │계측장치    │계측장치    │계측장치    │계측장치의  │이상 없음   │

│    │            │부착부 풀림, 기타         │미설치      │작동 및     │일부 손상,  │경미한 손상 │            │

│    │            │                          │            │기능 불량   │측정        │            │            │

│    │            │                          │            │            │부정확 등   │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │송풍장치 설치, 장치의     │송풍장치    │송풍장치    │이상 진동,  │송풍장치의  │이상 없음   │

│    │            │손상, 부착부 풀림,        │미설치      │작동 및     │이상 소음,  │경미한 손상 │            │

│    │            │이상 진동, 이상소음,      │            │기능 불량   │이상발열    │            │            │

│    │            │이상발열 발생, 기타       │            │            │등          │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │구동장치의 부식, 변형,    │구동장치의  │구동장치    │구동장치    │구동장치의  │이상 없음   │

│    │            │손상 유무, 고정상태       │작동 불량   │의 일부     │의 부식,    │경미한 손상 │            │

│    │            │불량, 기타                │            │기능 불량   │변형, 손상  │등          │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │교반장치의 손상 유무,     │교반장치의  │교반장치    │이상 진동,  │경미한 손상 │이상 없음   │

│    │            │고정 상태 부적합          │심각한 누유 │의          │이상 소음,  │등          │            │

│    │            │여부, 이상 진동,          │            │안전장치    │이상 발열   │            │            │

│    │            │이상소음, 이상발열        │            │비정상      │등          │            │            │

│    │            │유무, 누유 유무,          │            │작동        │            │            │            │

│    │            │안전장치 비정상 작동,     │            │            │            │            │            │

│    │            │기타                      │            │            │            │            │            │

│    ├──────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │위험물      │기초, 지주, 전용실        │심각한      │균열,       │고정        │경미한 손상 │이상 없음   │

│    │탱크        │등의 변형, 균열, 손상     │부동침하,   │손상이      │상태가      │등          │            │

│    │            │유무, 부동 침하, 고정     │균열, 손상  │위험한      │불량        │            │            │

│    │            │상태 비정상 여부,         │등          │상태        │            │            │            │

│    │            │기타                      │            │            │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │본체부의 변형, 균열,      │변형,       │균열,       │부식, 도장  │도장        │이상 없음   │

│    │            │손상 유무, 누설 유무,     │손상의      │손상이      │불량 등     │벗겨짐,     │            │

│    │            │도장 불량, 부식 여부,     │상태가      │위험한      │일부 위험   │일부 부식,  │            │

│    │            │보냉재 손상 및 탈락       │심각한 상태 │상태        │            │일부 손상이 │            │

│    │            │유무, 기타                │            │            │            │경미한 상태 │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │노즐, 맨홀 등의 누설      │심각한      │균열,       │부식, 도장  │도장        │이상 없음   │

│    │            │유무, 변형, 균열, 손상    │누설, 균열, │손상이      │불량 등     │벗겨짐,     │            │

│    │            │유무, 부착부 손상         │손상, 변형  │위험한      │일부 위험   │일부 부식,  │            │

│    │            │유무, 도장 불량, 부식     │            │상태        │            │일부 손상이 │            │

│    │            │유무, 기타                │            │            │            │경미한 상태 │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │방유제, 방유턱의 변형,    │방유제      │방유제      │방유제      │방유제의    │이상 없음   │

│    │            │균열, 손상 유무,          │미설치      │용량 법적   │용량        │균열, 손상  │            │

│    │            │배수관 손상 유무,         │            │기준 미비,  │법적기준    │등 경미한   │            │

│    │            │배수관 개폐 적합          │            │심각한      │충족, 탱크  │상태        │            │

│    │            │여부, 배수구의 균열,      │            │균열 등     │용량 대비   │            │            │

│    │            │손상 여부, 배수구 내      │            │누유 위험   │부족        │            │            │

│    │            │체유, 체수, 토사 등       │            │            │            │            │            │

│    │            │퇴적 여부, 수용량         │            │            │            │            │            │

│    │            │적합 여부                 │            │            │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │접지의 접지도선의         │접지 미설치 │접지저항    │접지선      │접지선      │이상 없음   │

│    │            │단선 유무, 부착부분       │            │기준 미달,  │일부 열화,  │피복의      │            │

│    │            │탈락 유무, 접지저항치     │            │접지        │피복의      │가벼운 손상 │            │

│    │            │불량, 기타                │            │설치되었    │심한 손상   │등 기타     │            │

│    │            │                          │            │으나 일부   │등          │사항        │            │

│    │            │                          │            │탈락 등     │            │            │            │

│    │            │                          │            │기능 미흡   │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │누유검사관의 변형,        │미설치,     │균열,       │균열,       │균열,       │이상 없음   │

│    │            │균열, 손상 유무, 기타     │심각한 손상 │손상이      │손상이      │손상이      │            │

│    │            │                          │            │위험한 상태 │일부 있음   │경미함      │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │교반장치의 장치           │교반장치의  │교반장치    │이상 진동,  │경미한 손상 │이상 없음   │

│    │            │외부로 누유, 이상         │심각한 누유 │의          │이상 소음,  │등          │            │

│    │            │진동, 이상 소음, 이상     │            │안전장치    │이상 발열   │            │            │

│    │            │발열 유무, 고정상태       │            │비정상      │등          │            │            │

│    │            │불량, 기타                │            │작동        │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │통기관의 인화방지망       │인화방지망  │인화방지    │외형 등     │도장        │이상 없음   │

│    │            │손상, 막힘, 밸브 작동     │없음, 막힘, │망 부적합   │손상,       │벗겨짐,     │            │

│    │            │불량, 통기관 내부         │밸브 작동   │[재료,      │변형, 심한  │일부 부식,  │            │

│    │            │장애물, 도장 불량         │불량        │망사(mesh), │부식        │일부 손상이 │            │

│    │            │또는 부식 발생, 기타      │            │내부        │            │경미한 상태 │            │

│    │            │                          │            │장애물      │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │안전장치의 비정상         │안전장치    │안전장치    │안전장치    │안전장치의  │이상 없음   │

│    │            │작동, 부식, 손상 발생,    │미설치      │작동 및     │일부 손상   │경미한 손상 │            │

│    │            │기타                      │            │기능 불량   │등          │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │계량장치의 장치 손상,     │계량장치    │계량장치    │계량장치    │계량장치의  │이상 없음   │

│    │            │부착부 고정 상태          │미설치      │작동 및     │일부 손상,  │경미한 손상 │            │

│    │            │불량, 기타                │            │기능 불량   │측정        │            │            │

│    │            │                          │            │            │부정확      │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │주입구의 폐쇄 시          │주입구의    │주입구      │접지선      │접지선 피복 │이상 없음   │

│    │            │주입구 외부로 누설,       │심각한 변형 │접지전극    │일부 열화,  │및 주입구   │            │

│    │            │변형, 손상 여부,          │손상        │손상,       │피복의      │가벼운 손상 │            │

│    │            │접지전극 손상,            │            │탈락,       │심한 손상   │등 기타     │            │

│    │            │접지저항치 불량, 기타     │            │접지저항    │등          │사항        │            │

│    │            │                          │            │기준 미달   │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │주입구 비트의 균열,       │다량 체유   │균열,       │소량 체유   │체수, 토사  │이상 없음   │

│    │            │손상 유무, 체유, 체수,    │상태 및     │손상이      │상태        │퇴적 등     │            │

│    │            │토사 등 퇴적 유무,        │심각한 균열 │위험한      │            │경미한 상태 │            │

│    │            │기타                      │손상        │상태        │            │            │            │

│    ├──────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │위험물      │배관 (플랜지, 밸브        │배관 외부로 │배관 소량   │도장 불량,  │균열,       │이상 없음   │

│    │배관, 밸브  │포함)의 외부로 누설       │다량 누설,  │누설,       │일부 부식,  │손상이      │            │

│    │등          │(지하매설배관은           │배관의      │변형,       │지반면과    │경미함      │            │

│    │            │누설점검 실시), 배관의    │심각한 변형 │손상, 부식  │이격 없음   │            │            │

│    │            │변형, 손상, 배관 외부     │손상        │상태 위험   │            │            │            │

│    │            │도장 불량 및 부식 발생,   │            │존재        │            │            │            │

│    │            │지상 설치 시 지반면과     │            │            │            │            │            │

│    │            │이격 여부, 기타           │            │            │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │배관 비트의 균열,         │다량 체유   │균열,       │소량 체유   │체수, 토사  │이상 없음   │

│    │            │손상, 체류, 체수, 토사    │상태 및     │손상이      │상태        │퇴적 등     │            │

│    │            │등 퇴적 유무, 기타        │심각한 균열 │위험한      │            │경미한 상태 │            │

│    │            │                          │손상        │상태        │            │            │            │

│    ├──────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │위험물      │전동기의 변형, 균열,      │작동 불량,  │균열,       │이상 진동,  │경미한 손상 │이상 없음   │

│    │펌프설비    │손상, 고정 상태 불량,     │심한 손상   │손상이      │이상 소음,  │            │            │

│    │등          │회전부의 급유상태,        │            │위험한      │이상 발열   │            │            │

│    │            │이상 진동, 이상 소음,     │            │상태        │등          │            │            │

│    │            │이상 발열, 기타           │            │            │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │펌프 외부로 위험물        │다량 누설   │균열,       │소량 누설   │고정상태    │이상 없음   │

│    │            │누설, 변형, 균열, 손상,   │및 심각한   │손상,       │및          │불량, 도장  │            │

│    │            │도장 불량 및 부식         │균열, 손상, │부식이      │이상 진동,  │불량, 일부  │            │

│    │            │발생, 고정 상태 불량,     │부식 상태   │위험한      │이상 소음,  │부식 상태   │            │

│    │            │회전부의 급유상태         │            │상태        │이상 발열   │            │            │

│    │            │불량, 유량 및 유압        │            │            │등          │            │            │

│    │            │정상 작동 불량, 이상      │            │            │            │            │            │

│    │            │진동, 이상 소음 이상      │            │            │            │            │            │

│    │            │발열, 기타                │            │            │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │접지도선의 단선,          │접지 미설치 │접지저항    │접지선      │접지선      │이상 없음　 │

│    │            │부착부분 탈락,            │            │기준미달,   │일부 열화,  │피복의      │            │

│    │            │접지저항치 불량, 기타     │            │접지도선    │피복의      │가벼운 손상 │            │

│    │            │                          │            │단선, 탈락  │심한 손상   │등 기타     │            │

│    │            │                          │            │등          │등          │사항        │            │

│    ├──────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │기타        │제어장치 등의             │제어계의    │제어계      │제어계의    │제어계의    │이상 없음   │

│    │            │제어계기 손상 여부,       │작동 불량   │일부 기능   │일부 손상   │경미한 손상 │            │

│    │            │제어반의 고정상태         │            │불량        │            │            │            │

│    │            │불량, 제어계(온도,        │            │            │            │            │            │

│    │            │압력, 유량 등) 기능       │            │            │            │            │            │

│    │            │불량, 감시설비 기능       │            │            │            │            │            │

│    │            │불량, 경보설비 기능       │            │            │            │            │            │

│    │            │불량, 기타                │            │            │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │피뢰설비의 돌침부의       │피뢰설비    │돌침부      │피뢰도선    │접지선      │이상 없음   │

│    │            │경사, 손상, 피뢰도선      │없음(법적   │손상,       │접촉 불량,  │피복의      │            │

│    │            │단선, 피뢰도선과          │설비 대상)  │피뢰도선    │일부 열화,  │가벼운 손상 │            │

│    │            │벽체와의 접촉 불량,       │            │단선,       │피복의      │등 기타     │            │

│    │            │접지저항치 불량, 기타     │            │접지저항    │심한 손상   │사항        │            │

│    │            │                          │            │기준 미달   │            │            │            │

│    │            ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    │            │표지, 게시판 등 손상,     │표지,       │표지 및     │표지 및     │표지 및     │이상 없음   │

│    │            │기재사항 불량, 기타       │게시판 전체 │게시판      │게시판      │게시판 일부 │            │

│    │            │                          │미설치      │일부        │내용,       │탈락, 손상  │            │

│    │            │                          │            │미설치      │크기, 규격  │            │            │

│    │            │                          │            │            │부적합      │            │            │

└──┴──────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

2) 공동구시설

┌───┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│분야  │평가 기준                                                                                                 │

│      ├───────┬───────────┬─────────────────────────────────┤

│      │항목          │세부항목              │평가 점수                                                         │

│      │              │                      ├──────┬──────┬──────┬──────┬─────┤

│      │              │                      │1점         │2점         │3점         │4점         │5점       │

├───┼───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│전력, │전선로(전력)  │절연물의 손상, 열화   │절연물의    │손상,       │손상        │손상,       │이상 없음 │

│통신  │케이블        │등 절연파괴 여부      │절연 파괴,  │열화가      │열화가      │열화가      │          │

│시설  │              │                      │손상,       │심함        │있음        │경미함      │          │

│      │              │                      │열화가      │            │            │            │          │

│      │              │                      │심각함      │            │            │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│      │              │접속부의 소음, 손상,  │절연유      │절연유      │접속부      │접속부      │이상 없음 │

│      │              │파열, 절연유의 누출   │유출 심함   │유출 있음   │소음, 손상, │소음, 손상, │          │

│      │              │여부                  │            │            │파열 있음   │파열        │          │

│      │              │                      │            │            │            │경미함      │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│      │              │접속지점 접지 시설    │미 접지     │접지        │접지선      │접지선      │이상 없음 │

│      │              │설치 여부             │            │설치되었으  │일부 열화,  │피복의      │          │

│      │              │                      │            │나 기준에   │피복        │가벼운      │          │

│      │              │                      │            │심각한      │심각한      │손상 등     │          │

│      │              │                      │            │미달        │손상 등     │기타 사항   │          │

│      ├───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│      │분전반        │접속부분의 풀림,      │풀림, 부식, │풀림, 부식, │풀림, 부식, │풀림, 부식, │이상 없음 │

│      │              │부식, 오염, 발열여부  │오염,       │오염,       │오염,       │오염,       │          │

│      │              │                      │열화가      │열화가      │열화가      │열화가      │          │

│      │              │                      │매우 심각   │심함        │일부 있음   │경미함      │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│      │              │전선 절연의 열화      │열화        │열화,       │열화,       │열화        │이상 없음 │

│      │              │또는 과열여부         │과열이      │과열이      │과열이      │과열이      │          │

│      │              │                      │매우 심각   │심함        │일부 있음   │경미함      │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│      │              │빗물 또는 습기로      │단락        │단락        │단락        │경미한      │이상 없음 │

│      │              │인한 단락위험         │위험이      │위험이      │위험이      │빗물 등     │          │

│      │              │                      │매우 심각   │심함        │일부 있음   │침투        │          │

│      ├───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│      │통신선로      │통신선로 및 장비의    │과열이      │과열이      │과열이      │과열이      │이상 없음 │

│      │              │과열 등 화재 위험     │매우 심각   │심함        │일부 있음   │경미함      │          │

│      │              │여부                  │            │            │            │            │          │

│      ├───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│      │피뢰설비      │돌침, 피뢰도선 등     │피뢰설비    │피뢰설비의  │피뢰설비의  │피뢰설비의  │이상 없음 │

│      │              │손상, 변형 및         │미설치(법   │중요한      │돌침,       │전선 등     │          │

│      │              │접지의 이상 유무      │적설치대상  │기능을      │피뢰도선    │손상, 노후  │          │

│      │              │                      │)           │발휘할 수   │등 일부     │            │          │

│      │              │                      │            │없는        │부적합      │            │          │

│      │              │                      │            │부적합      │            │            │          │

├───┼───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│고열  │열수송관      │균열, 손상 및 노후    │균열, 손상, │균열, 손상, │균열, 손상, │균열, 손상, │이상 없음 │

│      │              │상태                  │노후상태가  │노후상태가  │노후상태가  │노후가      │          │

│      │              │                      │매우 심각   │심함        │일부 있음   │경미함      │          │

├───┼───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│가스  │가스관        │균열, 손상 및 노후    │균열, 손상, │균열, 손상, │균열, 손상, │균열, 손상, │이상 없음 │

│      │              │상태                  │노후상태가  │노후상태가  │노후상태가  │노후가      │          │

│      │              │                      │매우 심각   │심함        │일부 있음   │경미함      │          │

├───┼───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│기타  │수도관,       │압력안전장치,         │미설치      │작동        │기능의      │외형의      │이상 없음 │

│      │중수도관,     │가스누설경보기,       │            │기능의      │일부 불량   │손상, 변형, │          │

│      │하수도관,     │긴급차단장치 등       │            │불량        │            │노후 등     │          │

│      │쓰레기수송관  │안전설비의 설치상태   │            │            │            │            │          │

│      │등            │및 기능               │            │            │            │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│      │              │균열, 손상 및 노후    │균열, 손상, │균열, 손상, │균열, 손상, │균열, 손상, │이상 없음 │

│      │              │상태                  │노후상태가  │노후상태가  │노후상태가  │노후가      │          │

│      │              │                      │매우 심각   │심함        │일부 있음   │경미함      │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│      │              │화재 발생 위험 여부   │화재        │화재        │화재        │화재        │이상 없음 │

│      │              │                      │위험이      │위험이      │위험이      │위험이      │          │

│      │              │                      │심각한      │심각한      │다소 있는   │경미하나    │          │

│      │              │                      │장소 다수   │장소 일부   │곳 일부     │존재        │          │

│      │              │                      │존재        │존재        │존재        │            │          │

└───┴───────┴───────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

3) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

┌──┬────────────────────────────────────────────────────┐

│분야│평가 기준                                                                                               │

│    ├───────┬──────────┬─────────────────────────────────┤

│    │항목          │세부항목            │평가 점수                                                         │

│    │              │                    ├────────┬─────┬─────┬──────┬─────┤

│    │              │                    │1점             │2점       │3점       │4점         │5점       │

├──┼───────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│가스│배치기준      │저장설비,           │30미터 미만     │　        │　        │　          │30미터    │

│시설│              │처리설비의          │                │          │          │            │이상      │

│기준│              │외면으로 부터       │                │          │          │            │          │

│    │              │보호시설까지        │                │          │          │            │          │

│    │              │거리(30미터이상)    │                │          │          │            │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │가스공급시설과      │8미터 미만      │　        │　        │　          │8미터     │

│    │              │화기 취급           │                │          │          │            │이상      │

│    │              │장소까지            │                │          │          │            │          │

│    │              │거리(8미터이상)     │                │          │          │            │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │저장설비            │거리 기준       │　        │　        │　          │거리기준  │

│    │              │처리설비는 그       │이내            │          │          │            │이상      │

│    │              │외면~               │                │          │          │            │          │

│    │              │사업소경계까지      │                │          │          │            │          │

│    │              │거리                │                │          │          │            │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │고압 가스공급시설   │안전구획 밖     │안전구획  │안전구획  │안전구획    │이상 없음 │

│    │              │안전구획 내 설치    │설치 및 면적    │밖 설치   │내        │내          │          │

│    │              │및 면적 기준        │2만제곱미터     │및 면적   │설치하고  │설치하고    │          │

│    │              │적절성              │이상            │2만제곱미 │면적      │면적        │          │

│    │              │                    │                │터 미만   │2만제곱미 │2만제곱미   │          │

│    │              │                    │                │          │터 이상   │터 미만     │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │안전구역            │30미터미만      │　        │　        │　          │30미터이  │

│    │              │고압가스공급시설    │                │          │          │            │상        │

│    │              │간의                │                │          │          │            │          │

│    │              │거리(30미터이상)    │                │          │          │            │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │가스공급시설 외면   │20미터미만      │　        │　        │　          │20미터이  │

│    │              │~ 다른 제조소 간    │                │          │          │            │상        │

│    │              │거리(20미터이상)    │                │          │          │            │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │액화천연가스        │30미터미만      │　        │　        │　          │30미터이  │

│    │              │저장탱크 외면 ~     │                │          │          │            │상        │

│    │              │20만세제곱미터      │                │          │          │            │          │

│    │              │이상 압축기까지     │                │          │          │            │          │

│    │              │거리(30미터이상)    │                │          │          │            │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │안전조업 공지       │미확보          │　        │　        │안전조업    │이상 없음 │

│    │              │확보 여부           │                │          │          │에 지장     │          │

│    │              │                    │                │          │          │발생        │          │

│    ├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │기초기준      │내진설계 여부 및    │내진 미 설계    │지진에    │지진에    │지진에      │이상 없음 │

│    │              │지진에 안전한       │                │견딜 수   │영향 미침 │경미한      │          │

│    │              │구조인지 여부       │                │없음      │          │영향 발생   │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │탱크 저부 가열      │화재 위험이     │화재      │화재      │화재        │이상 없음 │

│    │              │방식 (보일러 또는   │심각한 장소     │위험이    │위험이    │위험이      │          │

│    │              │전기)에 따른 화재   │다수 존재       │심각한    │다소 있는 │경미하나    │          │

│    │              │위험 검토           │                │장소 일부 │곳 일부   │존재        │          │

│    │              │                    │                │존재      │존재      │            │          │

│    ├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │저장설비기준  │저장탱크 간         │거리 기준       │　        │　        │　          │거리기준  │

│    │              │거리(최대지름의     │이내            │          │          │            │이상      │

│    │              │합의 4분의 1이상)   │                │          │          │            │          │

│    │              │- 물분무설비 설치   │                │          │          │            │          │

│    │              │시 제외             │                │          │          │            │          │

│    ├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │가스설비      │저장탱크의 지반     │지반 침하가     │지반      │변형이    │변형이      │이상 없음 │

│    │기준(발생,    │침하, 변형 등       │매우 심각       │침하가    │심각함    │있음        │          │

│    │기화,         │                    │                │심함      │          │            │          │

│    │정제설비)     │                    │                │          │          │            │          │

│    ├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │배관설비      │저장탱크 외면       │탱크 외관의     │심한 손상 │일부 손상 │경미한      │이상 없음 │

│    │기준          │균열 및 콘크리트    │매우 심각한     │          │          │손상        │          │

│    │              │박리 상태, 철근     │손상            │          │          │            │          │

│    │              │부식 등 탱크 외관   │                │          │          │            │          │

│    │              │및 구조물의 상태    │                │          │          │            │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │지하, 실내          │폭발 방지조치   │있으나    │있으나    │경미한      │이상 없음 │

│    │              │저장탱크 설치실     │없음            │위험 심각 │위험 있음 │위험        │          │

│    │              │내 가스폭발 방지    │                │          │          │            │          │

│    │              │조치                │                │          │          │            │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │폭발방지장치,       │6개 모두 불량   │4개 이상  │2개 이상  │1개 불량    │이상 없음 │

│    │              │액면계,             │                │불량      │불량      │            │          │

│    │              │물분무장치,         │                │          │          │            │          │

│    │              │방류둑,             │                │          │          │            │          │

│    │              │긴급차단장치,       │                │          │          │            │          │

│    │              │압력저하            │                │          │          │            │          │

│    │              │방지조치의 구조,    │                │          │          │            │          │

│    │              │기능 등의 적합성    │                │          │          │            │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │기타 저장 성능의    │위험이 심각함   │위험성이  │위험이    │경미한      │이상 없음 │

│    │              │안정성              │                │있음      │다소 있음 │위험요소    │          │

│    │              │                    │                │          │          │발견        │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │가스설비의 재료,    │재료, 구조,     │위험성이  │위험이    │경미한      │이상 없음 │

│    │              │구조, 강도, 성능    │강도, 성능에    │있음      │다소 있음 │위험요소    │          │

│    │              │                    │있어서 위험이   │          │          │발견        │          │

│    │              │                    │심각함          │          │          │            │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │배관의 재료,        │배관 재료의     │부식이    │부식이    │경미한      │이상 없음 │

│    │              │부식여부            │부식이 심각함   │많이 있음 │일부 있음 │부식 발견   │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │중량, 압력, 지진의  │중량, 압력,     │위험성이  │위험이    │경미한      │이상 없음 │

│    │              │영향으로부터        │지진에 있어서   │있음      │다소 있음 │위험요소    │          │

│    │              │안전한 구조 여부    │위험이 심각함   │          │          │발견        │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │누출 여부           │누출이 심각함   │누출이    │누출이    │경미한      │이상 없음 │

│    │              │(용접부 등)         │                │많이 있음 │일부 있음 │누출 발견   │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │신축 흡수 조치      │신축 흡수가     │대부분    │일부 되지 │신축이      │이상 없음 │

│    │              │                    │전혀 이루어     │되지 않음 │않음      │되나 작은   │          │

│    │              │                    │지지 않음       │          │          │부분이      │          │

│    │              │                    │                │          │          │되지 않음   │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │배관장치(펌프,      │절연용 물질     │대부분    │일부 되지 │경미한      │이상 없음 │

│    │              │밸브, 압축기 등)의  │삽입이 전혀     │되지 않음 │않음      │부분 되지   │          │

│    │              │절연                │없으며          │          │          │않음        │          │

│    │              │                    │절연되지 않음   │          │          │            │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │배관 지하 매설      │지하 매설       │　        │　        │　          │매설 깊이 │

│    │              │깊이 등             │깊이 미 준수    │          │          │            │이상 없음 │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │수평거리 적절성     │수평거리        │　        │　        │　          │수평 거리 │

│    │              │                    │미 준수         │          │          │            │이상 없음 │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │자동차 충돌에       │자동차          │위험이    │위험이    │위험이      │위험      │

│    │              │대한 영향 적절성    │충돌위험에      │있으나    │있어      │있어        │없거나    │

│    │              │                    │심각하나        │방호설비  │방호설비  │대부분      │방호설비  │

│    │              │                    │방호설비 전혀   │없음      │일부 있음 │방호설비    │완비      │

│    │              │                    │없음            │          │          │있음        │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │노출배관의 적절성   │폴리에틸렌(pol  │일부      │지면      │금속관      │이상 없음 │

│    │              │                    │yethylene)관    │노출배관  │30센티미  │보호조치    │          │

│    │              │                    │을 노출배관     │으로 사용 │터 이하   │미흡        │          │

│    │              │                    │으로 사용       │          │노출되나  │            │          │

│    │              │                    │                │          │금속관    │            │          │

│    │              │                    │                │          │보호조치  │            │          │

│    │              │                    │                │          │미비      │            │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │배관 옥외           │환기장치,       │4가지 중  │4가지 중  │4가지 중    │이상 없음 │

│    │              │공동구에 설치 시    │신축흡수,       │3가지     │2가지     │1가지       │          │

│    │              │기준(환기장치,      │관통부          │아님      │아님      │아님        │          │

│    │              │방폭, 신축, 관통부  │손상방지, 방폭  │          │          │            │          │

│    │              │조치)               │전기구조 모두   │          │          │            │          │

│    │              │                    │아님            │          │          │            │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │내압성능과          │내압성능과      │내압성능  │기밀성능  │일부 미흡   │이상 없음 │

│    │              │기밀성능            │기밀성능 없음   │없음      │없음      │            │          │

│    ├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │사고예방      │압력조정장치 기능   │미설치          │작동 불량 │기능의    │외형의      │이상 없음 │

│    │설비 기준     │적절성              │                │          │일부 불량 │손상, 변형, │          │

│    │              │                    │                │          │          │부식, 노후  │          │

│    │              │                    │                │          │          │등          │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │가스공급시설        │미설치          │작동 불량 │기능의    │외형의      │이상 없음 │

│    │              │가스누출 검지장치   │                │          │일부 불량 │손상, 변형, │          │

│    │              │기능 적절성         │                │          │          │부식, 노후  │          │

│    │              │                    │                │          │          │등          │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │가스송출, 유입      │미설치          │작동 불량 │기능의    │외형의      │이상 없음 │

│    │              │차단 및 이송장치    │                │          │일부 불량 │손상, 변형, │          │

│    │              │기능 적절성         │                │          │          │부식, 노후  │          │

│    │              │                    │                │          │          │등          │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │정전기, 부식 방지   │미설치          │작동 불량 │기능의    │외형의      │이상 없음 │

│    │              │장치 등 기타        │                │          │일부 불량 │손상, 변형, │          │

│    │              │사고예방설비의      │                │          │          │부식, 노후  │          │

│    │              │적절성              │                │          │          │등          │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │배관의 감시, 제어,  │미설치          │작동 불량 │기능의    │외형의      │이상 없음 │

│    │              │누출검지, 접지 등   │                │          │일부 불량 │손상, 변형, │          │

│    │              │사고예방설비 등의   │                │          │          │부식, 노후  │          │

│    │              │적절성              │                │          │          │등          │          │

│    ├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │피해저감      │누출조치            │미설치          │작동 불량 │기능의    │외형의      │이상 없음 │

│    │설비 기준     │조치(500톤 이상     │                │          │일부 불량 │손상, 변형, │          │

│    │              │액상 탱크)          │                │          │          │부식, 노후  │          │

│    │              │                    │                │          │          │등          │          │

│    ├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │부대설비      │액면계, 비상전력,   │미설치          │작동 불량 │기능의    │외형의      │이상 없음 │

│    │기준          │통신시설,           │                │          │일부 불량 │손상, 변형, │          │

│    │              │불활성가스설비,     │                │          │          │부식, 노후  │          │

│    │              │계기실, 피뢰침 등   │                │          │          │등          │          │

│    │              │부대설비의 구조,    │                │          │          │            │          │

│    │              │기능 등 적절성      │                │          │          │            │          │

│    ├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │표시기준      │탱크의 색(은색,     │미 표시         │명칭 미   │탱크 색   │표시 등     │이상 없음 │

│    │              │백색), 가스         │                │표시      │미 표시   │벗겨짐,     │          │

│    │              │명칭(붉은색) 표시   │                │          │          │도장        │          │

│    │              │                    │                │          │          │벗겨짐      │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │경계표지, 경계책    │경계책,         │경계책    │경계표지  │일부 훼손,  │이상 없음 │

│    │              │                    │경계표지        │미설치    │미설치    │손상 등     │          │

│    │              │                    │미설치          │          │          │            │          │

│    │              ├──────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│    │              │배관의 표시 및 색   │매설배관 미     │배관      │최고사용  │최고사용    │이상 없음 │

│    │              │                    │표시, 배관      │가스 명,  │압력,     │압력 미     │          │

│    │              │                    │가스 명,        │최고사용  │흐름방향  │표시        │          │

│    │              │                    │최고사용압력,   │압력,     │미 표시   │            │          │

│    │              │                    │흐름방향 미     │흐름방향  │          │            │          │

│    │              │                    │표시            │미 표시   │          │            │          │

└──┴───────┴──────────┴────────┴─────┴─────┴──────┴─────┘

4) 발전소시설 

┌──┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│분야│평가 기준                                                                                                       │

│    ├───────┬──────────┬─────────────────────────────────────┤

│    │항목          │세부항목            │평가 점수                                                                 │

│    │              │                    ├────────┬──────┬───────┬───────┬─────┤

│    │              │                    │1점             │2점         │3점           │4점           │5점       │

├──┼───────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│위  │위치·구조 및 │안전거리 확보여부   │안전거리        │            │              │              │이상 없음 │

│험  │설비기준      │                    │미확보          │            │              │              │          │

│물  │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│제  │              │보유공지            │보유공지        │공지 너비   │방화상        │보유공지      │이상 없음 │

│조  │              │                    │미확보          │기준        │유효한        │내 구조물     │          │

│소  │              │                    │                │미달(3미터: │격벽 설치     │또는          │          │

│등  │              │                    │                │10배 이하,  │시            │장애물        │          │

│    │              │                    │                │5미터:10배  │방화벽의      │설치          │          │

│    │              │                    │                │초과)       │기준          │              │          │

│    │              │                    │                │            │부적합        │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │건축물              │벽, 기둥,       │지붕이      │출입구가      │창 등         │이상 없음 │

│    │              │                    │바닥, 보,       │가벼운      │방화문이      │유리가        │          │

│    │              │                    │서까래,         │불연재료가  │아님          │일부          │          │

│    │              │                    │계단이          │아님        │              │부적합        │          │

│    │              │                    │불연재료가      │            │              │              │          │

│    │              │                    │아님            │            │              │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │환기설비,           │배출설비        │기타        │급기구의      │급기구의      │이상 없음 │

│    │              │배출설비            │작동 불량       │배출설비의  │면적          │인화방지망    │          │

│    │              │                    │                │기준        │부적합        │관리 미흡     │          │

│    │              │                    │                │부적합      │              │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │방유턱,             │방유턱          │방유턱      │바닥의        │바닥 경사     │이상 없음 │

│    │              │유출방지조치,       │미설치          │기준        │재료가        │일부          │          │

│    │              │지반면              │                │부적합(옥외 │위험물이      │경미한        │          │

│    │              │                    │                │설비        │스며드는      │부적절        │          │

│    │              │                    │                │:0.15미터)  │재료          │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │집유설비, 배수구,   │집유설비        │유분리장치  │유분리장치    │유분리장치    │이상 없음 │

│    │              │유분리 장치         │미설치          │미설치      │의 기능       │내 기름       │          │

│    │              │                    │                │            │부적합        │축적 등       │          │

│    │              │                    │                │            │              │관리 미흡     │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │위험물 취급설비     │취급설비의      │누출        │취급설비의    │취급설비의    │이상 없음 │

│    │              │                    │위험물          │방지(방유제 │외형의        │외형의        │          │

│    │              │                    │누출            │, 방유턱)   │심각한        │일부 손상,    │          │

│    │              │                    │                │미설치      │손상, 부식    │부식          │          │

│    │              │                    │                │            │등, 방유제    │              │          │

│    │              │                    │                │            │용량 부족     │              │          │

│    │              │                    │                │            │(50퍼센트+    │              │          │

│    │              │                    │                │            │10퍼센트)     │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │배관, 밸브 등       │배관,           │배관,       │배관,         │배관,         │이상 없음 │

│    │              │                    │밸브의          │밸브의      │밸브의        │밸브의        │          │

│    │              │                    │심한 누유       │일부 누유   │손상, 부식,   │도장          │          │

│    │              │                    │                │            │노후          │벗겨짐        │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │펌프설비 등         │펌프설비의      │펌프설비의  │펌프설비의    │펌프설비의    │이상 없음 │

│    │              │                    │심한 누유,      │일부 누유,  │심한 과열,    │경미한        │          │

│    │              │                    │방유턱          │방유턱      │손상, 노후,   │손상, 노후,   │          │

│    │              │                    │미설치          │기준        │부식 등       │부식 등       │          │

│    │              │                    │                │부적합      │              │              │          │

│    │              │                    │                │(2미터 이상 │              │              │          │

│    │              │                    │                │불연재료)   │              │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │전기설비            │전기설비 불꽃   │전기설비의  │전기설비,     │전기설비,     │이상 없음 │

│    │              │                    │점화원으로      │충전부      │배선의 심한   │배선의        │          │

│    │              │                    │인한 폭발       │노출 등     │과열, 손상,   │경미한        │          │

│    │              │                    │위험            │            │절연 불량     │손상 등       │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │제어장치 등         │제어장치의      │작동        │작동 중       │제어기기의    │이상 없음 │

│    │              │                    │작동            │불량이나    │경미한        │손상, 노후    │          │

│    │              │                    │불량으로        │경미한      │기능의        │등            │          │

│    │              │                    │심각한          │위험 초래   │부적합        │              │          │

│    │              │                    │위험 초래       │            │              │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │피뢰설비            │피뢰설비        │피뢰설비의  │피뢰설비의    │피뢰설비의    │이상 없음 │

│    │              │                    │미설치(법적     │중요한      │돌침,         │전선 등       │          │

│    │              │                    │설치대상)       │기능을      │피뢰도선      │손상, 노후    │          │

│    │              │                    │                │발휘할 수   │등 일부       │              │          │

│    │              │                    │                │없는        │부적합        │              │          │

│    │              │                    │                │부적합      │              │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │표지, 게시판        │표지 및         │표지 및     │설치는        │일부 손상     │이상 없음 │

│    │              │                    │게시판          │게시판      │되어          │및 탈락       │          │

│    │              │                    │전체            │일부        │있으나        │              │          │

│    │              │                    │미설치          │미설치      │내용, 크기,   │              │          │

│    │              │                    │                │            │규격 등       │              │          │

│    │              │                    │                │            │부적합        │              │          │

│    ├───────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │탱크의 상태   │외형                │외형이          │외형이      │외형이        │도장          │이상 없음 │

│    │              │                    │심하게          │일부 변형,  │경미하게      │벗겨짐        │          │

│    │              │                    │변형,           │손상 됨     │변형,         │              │          │

│    │              │                    │손상됨          │            │손상됨        │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │배수관 등           │배수관          │배수관      │배수관        │배수관의      │이상 없음 │

│    │              │                    │미설치          │위치        │밸브 불량     │변형, 손상    │          │

│    │              │                    │                │부적합      │              │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │노즐 맨홀 등        │지하탱크저      │맨홀 및     │맨홀          │맨홀          │이상 없음 │

│    │              │                    │장소의          │보호 틀의   │내부에        │내부에        │          │

│    │              │                    │맨홀 및         │일부 파손,  │많은 양의     │적은 양의     │          │

│    │              │                    │보호 틀의       │변형, 손상  │빗물 등의     │빗물 침투     │          │

│    │              │                    │심한 파손,      │            │침투          │              │          │

│    │              │                    │변형, 손상      │            │              │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │접지                │주입구          │접지        │접지선        │접지선        │이상 없음 │

│    │              │                    │접지            │설치되었으  │일부 열화,    │피복의        │          │

│    │              │                    │미설치          │나          │피복          │가벼운        │          │

│    │              │                    │                │접지저항    │심각한        │손상 등       │          │

│    │              │                    │                │기준 미달   │손상 등       │기타 사항     │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │윈드가드            │점검을          │윈드가드    │일부분의      │경미한        │이상 없음 │

│    │              │(windguard)         │위한 계단       │및계단의    │손상, 변형,   │도장의        │          │

│    │              │및 계단             │등 미설치       │심한 손상,  │부식          │벗겨짐 등     │          │

│    │              │                    │                │변형, 부식  │              │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │통기관              │통기관          │대기밸브    │통기관의      │인화방지망    │이상 없음 │

│    │              │                    │미설치(압력     │부착        │심한 변형,    │의 손상 등    │          │

│    │              │                    │탱크 제외)      │통기관      │손상          │              │          │

│    │              │                    │                │작동 불량   │등(인화방지   │              │          │

│    │              │                    │                │            │망 미설치,    │              │          │

│    │              │                    │                │            │45도 각도     │              │          │

│    │              │                    │                │            │미준수)       │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │안전장치,           │안전장치의      │안전장치의  │계측장치의    │외형의        │이상 없음 │

│    │              │계측장치            │작동 불량       │기능 이상   │기능 이상     │손상, 노후,   │          │

│    │              │                    │                │            │              │부식          │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │방유제              │방유제          │방유제      │방유제의      │기타 방유제   │이상 없음 │

│    │              │                    │미설치          │용량        │심한 변형,    │설치기준      │          │

│    │              │                    │                │미달(옥외탱 │손상, 노후    │부적합,       │          │

│    │              │                    │                │크110퍼센   │              │경미한        │          │

│    │              │                    │                │트, 옥내:   │              │손상, 변형,   │          │

│    │              │                    │                │전체용량)   │              │노후          │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │누설여부            │탱크의          │탱크의      │지하탱크저    │누유검지관    │이상 없음 │

│    │              │(누설검지관 등)     │심각한          │적은 양의   │장소의        │을 사용한     │          │

│    │              │                    │누유            │누유        │누유검지관    │점검이        │          │

│    │              │                    │                │            │미설치,       │어려운        │          │

│    │              │                    │                │            │점검 불가     │상태          │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │주입구              │주입구에        │주입구      │주입구        │주입구        │이상 없음 │

│    │              │                    │심각한          │일부 체유   │밸브 뚜껑     │표지 미       │          │

│    │              │                    │체유 상태       │상태        │미설치,       │부착 또는     │          │

│    │              │                    │                │            │또는 심한     │기준          │          │

│    │              │                    │                │            │손상 등       │부적합        │          │

├──┼───────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│발전│특수가연물    │특수가연물 저장,    │품명별          │품목별      │품목별        │품목별,       │이상 없음 │

│소  │              │취급 상태           │구별 없고,      │구별 없고,  │구별          │높이, 면적    │          │

│등  │              │-품명별구별         │높이, 면적,     │이격        │있으나,       │적합하나      │          │

│    │              │-높이10미터이하,    │이격            │부적합하나, │높이, 면적,   │이격          │          │

│    │              │바닥면적50제곱미터  │부적합,         │높이 면적   │이격          │부적합        │          │

│    │              │이하적재,1미터이상  │                │적합        │부적합        │              │          │

│    │              │이격 등             │                │            │              │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │표지 설치 적정      │표지            │표지 일부   │표지 내용     │표지 일부     │이상 없음 │

│    │              │여부(품명,          │미설치          │미설치      │부적합        │탈락, 손상    │          │

│    │              │최대수량,           │                │            │              │              │          │

│    │              │화기취급 금지)      │                │            │              │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │살수설비 또는       │살수설비        │살수설비    │대형소화기    │일부 기능     │이상 없음 │

│    │              │대형소화기 설치     │또는            │작동 불량   │불량          │불량          │          │

│    │              │여부                │대형소화기      │            │              │              │          │

│    │              │                    │미설치          │            │              │              │          │

│    ├───────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │발화원        │공정 설비 및 건물   │분진 및         │분진 및     │분진과        │분진과        │이상 없음 │

│    │              │내 분진, 먼지       │먼지로          │먼지가      │먼지가        │먼지가        │          │

│    │              │등의 청소상태       │화재            │많아 화재   │많으나 화재   │비교적        │          │

│    │              │                    │위험이          │위험이      │위험은 적음   │있음          │          │

│    │              │                    │심각함          │있음        │              │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │가연성 분진(분체)   │가연성          │가연성      │가연성 분체가 │환기,         │이상 없음 │

│    │              │등 체류 여부 및     │분체가          │분체가      │있으나,       │배출설비      │          │

│    │              │집진/환기설비       │있으나,         │있으나,     │환기,         │기능이상      │          │

│    │              │적정 여부           │환기,           │환기,       │배출설비      │없으나        │          │

│    │              │                    │배출설비        │배출설비    │일부 기능     │손상, 노후,   │          │

│    │              │                    │없음            │작동 불량   │부적합        │변형          │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │덕트(필터) 및 배기  │필터            │필터 및     │필터 및 팬에  │필터 및       │이상 없음 │

│    │              │팬의 청결 상태      │미설치, 팬      │팬의 기능   │먼지 등이     │팬에 먼지     │          │

│    │              │                    │미 작동         │불량        │많이 축적     │일부 축적     │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │자연발화 발생       │자연발화의      │자연발화의  │자연발화의    │자연발화의    │이상 없음 │

│    │              │가능 여부           │위험이          │위험이      │위험이        │원인이 될     │          │

│    │              │                    │매우 심각       │있음        │약간 있음     │요소가        │          │

│    │              │                    │                │            │              │있음          │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │정전기 방지 장치    │정전기          │정전기      │정전기        │정전기        │이상 없음 │

│    │              │등 적정여부         │방지장치        │방지장치    │방지장치      │방지장치      │          │

│    │              │                    │미설치(정전     │기능        │심한 손상,    │경미한        │          │

│    │              │                    │기로 인한       │부적합      │변형, 노후    │노후, 변형    │          │

│    │              │                    │화재 발생       │            │              │              │          │

│    │              │                    │가능 장소)      │            │              │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │전기불꽃, 마찰열,   │발화원의        │발화원의    │발화원의      │발화원의      │이상 없음 │

│    │              │복사열 등 점화원    │가능성이        │가능성이    │가능성은      │가능성은      │          │

│    │              │여부                │높고            │높으나      │적으나        │적고          │          │

│    │              │                    │가연물이        │가연물은    │가연물이      │가연물도      │          │

│    │              │                    │많음            │적음        │많음          │적음          │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │알코올, 신나 등     │저장, 취급      │저장, 취급  │저장, 취급    │저장, 취급    │이상 없음 │

│    │              │인화성              │상태가          │상태가      │상태가        │상태가        │          │

│    │              │액체(용제)의 저장,  │화재            │화재        │화재          │화재          │          │

│    │              │취급 상태           │위험이          │위험이      │위험이        │위험이        │          │

│    │              │                    │매우 큼         │있음        │조금 있음     │거의          │          │

│    │              │                    │                │            │              │없으나        │          │

│    │              │                    │                │            │              │기준          │          │

│    │              │                    │                │            │              │부적합        │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │위험물질은 작업장   │작업장에        │작업장에    │작업장에      │작업장에      │이상 없음 │

│    │              │외의 별도의         │위험물          │위험물      │위험물        │소량          │          │

│    │              │장소에              │대량            │보관(지정수 │소량          │보관하나      │          │

│    │              │보관(필요한 양만    │보관(지정수     │량의 0.5배  │보관(1회      │위험성이      │          │

│    │              │작업장 내 보관)     │량 이상)        │이상)       │사용분 등)    │있음          │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │저장/취급 물질의    │반응 폭발       │반응 폭발   │반응 폭발     │반응폭발      │이상 없음 │

│    │              │반응/폭발 여부      │위험이          │위험이      │위험이        │위험은        │          │

│    │              │                    │매우 큼         │있음        │경미하지만    │없으나        │          │

│    │              │                    │                │            │존재          │다른          │          │

│    │              │                    │                │            │              │위험이        │          │

│    │              │                    │                │            │              │있음          │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │기타 공정 중        │화재요인        │화재요인    │화재위험      │화재위험      │이상 없음 │

│    │              │발화원과            │작용할          │작용할      │작용할        │작용할        │          │

│    │              │화재요인으로        │위험이          │위험이      │위험이        │위험이        │          │

│    │              │작용할 요소의       │매우 심각       │있음        │다소 있음     │경미하지만    │          │

│    │              │유무                │                │            │              │있음          │          │

│    ├───────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │전기공급시설  │전기설비의 접지     │접지            │접지        │접지선        │접지선        │이상 없음 │

│    │              │                    │미설치          │설치되었으  │일부 열화,    │피복의        │          │

│    │              │                    │                │나          │피복          │가벼운        │          │

│    │              │                    │                │접지저항    │심각한        │손상 등       │          │

│    │              │                    │                │기준 미달   │손상 등       │기타 사항     │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │고압·특고압        │화재 발생       │화재발생이  │화재발생위    │화재발생위    │이상 없음 │

│    │              │전기기계기구의      │위험이          │우려될      │험은          │험 없고       │          │

│    │              │이격                │심각할          │정도의      │없지만        │법적          │          │

│    │              │                    │정도로          │근접        │법적          │이격기준에    │          │

│    │              │                    │근접            │            │이격기준      │일부 미달     │          │

│    │              │                    │                │            │미달          │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │과전류·지락에      │과전류          │과전류      │과전류        │과전류        │이상 없음 │

│    │              │대한 보호           │또는            │또는        │또는          │또는          │          │

│    │              │                    │지락으로        │지락으로    │지락에        │지락에        │          │

│    │              │                    │인한            │인한        │대한 법적     │대한 법적     │          │

│    │              │                    │화재발생        │화재발생    │기준 미비     │기준 일부     │          │

│    │              │                    │위험이          │우려가      │              │미비          │          │

│    │              │                    │심각함          │있음        │              │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │발전소 등의 표지    │표지 및         │표지 및     │표지는        │방호시설은    │이상 없음 │

│    │              │및 방호시설         │방호시설        │방호시설    │이상          │이상          │          │

│    │              │                    │미비로          │미비로      │없으나        │없으나        │          │

│    │              │                    │화재발생위      │화재발생위  │방호시설      │표지 미비     │          │

│    │              │                    │험이            │험이        │미비          │              │          │

│    │              │                    │심각함          │우려됨      │              │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │수소냉각식 발전기   │검지기능        │검지기능    │화재발생      │검지기능의    │이상 없음 │

│    │              │검지기능 정상여부   │불량으로        │불량으로    │위험은        │심각하지      │          │

│    │              │                    │화재위험이      │화재발생    │없으나        │않은          │          │

│    │              │                    │심각            │위험 우려   │검지기능      │부적합        │          │

│    │              │                    │                │            │불량          │              │          │

│    ├───────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │전기사용시설  │전기저장장치의      │화재폭발        │화재폭발    │화재폭발      │화재폭발      │이상 없음 │

│    │              │화재·폭발 방지 등  │위험이          │위험 우려   │위험은        │위험은        │          │

│    │              │                    │심각함          │            │없으나        │없으나        │          │

│    │              │                    │                │            │분진,         │방호 미흡     │          │

│    │              │                    │                │            │가연성가스    │              │          │

│    │              │                    │                │            │등 방호       │              │          │

│    │              │                    │                │            │불량          │              │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │분진·가연성 가스   │화재폭발        │화재폭발    │화재폭발      │화재폭발      │이상 없음 │

│    │              │등이 있는 장소의    │위험이          │위험 우려   │위험은        │위험은        │          │

│    │              │화재방호            │심각함          │            │없으나        │없으나        │          │

│    │              │                    │                │            │전기저장장    │방지장치      │          │

│    │              │                    │                │            │치의          │미흡          │          │

│    │              │                    │                │            │방지장치      │              │          │

│    │              │                    │                │            │불량          │              │          │

│    ├───────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │발전용        │액화가스            │누설 및         │누설 및     │화재폭발      │화재폭발      │이상 없음 │

│    │화력설비      │연료연소설비의      │정전기로        │정전기로    │위험은        │위험은        │          │

│    │              │누설 방호 및        │화재폭발위      │인한        │없으나        │없으나        │          │

│    │              │정전기 제거 조치    │험이            │화재폭발위  │누설 있음     │정전기        │          │

│    │              │                    │심각함          │험 우려     │              │제거 미흡     │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │연료 가스 누설      │누설로          │누설로      │화재폭발      │화재폭발위험  │이상 없음 │

│    │              │방호 조치           │인한            │인한        │위험은        │없고, 누설은  │          │

│    │              │                    │화재폭발위      │화재폭발    │없으나        │없으나        │          │

│    │              │                    │험이            │위험 우려   │누설 있음     │방호조치가    │          │

│    │              │                    │심각함          │            │              │미흡          │          │

│    │              ├──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┤

│    │              │가스화로 설비의     │누설 및         │누설 및     │화재폭발      │화재폭발      │이상 없음 │

│    │              │누설 방호 및        │정전기로        │정전기로    │위험은        │위험은        │          │

│    │              │정전기 제거 조치    │화재폭발        │인한        │없으나        │없으나        │          │

│    │              │                    │위험이          │화재폭발    │누설 있음     │정전기        │          │

│    │              │                    │심각함          │위험 우려   │              │제거 미흡     │          │

└──┴───────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────┘

별표 0004: 소방계획 및 피난계획의 수립 분야 평가기준(제7조제1항제2호 관련)

■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 4] 

소방계획 및 피난계획의 수립 분야 평가기준(제7조제1항제2호 관련)

1. 공통진단항목

┌───┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│분야  │평가 기준                                                                                                     │

│      ├─────┬─────────┬───────────────────────────────────────┤

│      │항목      │세부항목          │평가 점수                                                                     │

│      │          │                  ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│      │          │                  │1점           │2점           │3점           │4점           │5점           │

├───┼─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│경영  │경영자    │중요 정책에       │경영자의      │규정매뉴얼    │규정 매뉴얼   │중요정책에    │경영자의      │

│의지, │의식      │소방, 안전 포함   │중요정책에    │만 있고       │구비, 평가    │소방 포함,    │중요정책에    │

│안전  │          │여부 (인터뷰      │소방, 안전    │중요정책에    │조치 실시     │규정 매뉴얼   │소방,         │

│관리  │          │등), 안전관련     │미포함, 규정  │없음, 평가    │              │구비,         │안전포함,     │

│      │          │규정, 매뉴얼      │매뉴얼        │조치 미비     │              │평가조치만    │규정 매뉴얼   │

│      │          │수립 및 이행,     │수립이행사    │              │              │미비          │수립이행,     │

│      │          │위험요인 평가     │항 없음,      │              │              │              │위험요인      │

│      │          │및 조치           │위험요인      │              │              │              │평가 및       │

│      │          │                  │평가 및       │              │              │              │조치 완벽     │

│      │          │                  │조치 등       │              │              │              │              │

│      │          │                  │없음          │              │              │              │              │

│      ├─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│      │안전      │안전조직 규모,    │안전조직      │법적          │법적          │규모, 체계,   │규모, 체계,   │

│      │조직      │체계, 운영,       │미비          │요구사항만    │요구사항      │위원회 구성   │운영, 인원,   │

│      │          │위원회 구성 및    │              │만족, 규모    │만족, 체계는  │등 만족하나   │위원회 등     │

│      │          │운영              │              │체계 부족     │갖추어져      │운영상 일부   │운영 적합     │

│      │          │                  │              │              │있으나 인력   │미흡          │              │

│      │          │                  │              │              │부족          │              │              │

│      ├─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│      │소방안전  │지위, 권한, 선임  │지위가        │지위가        │지위가        │지위가        │지위가        │

│      │관리자    │기간, 보유자격,   │과장급 이하,  │과장급 이하,  │과장급 이상,  │과장급 이상,  │과장급 이상,  │

│      │          │임무 및 책임      │기사 자격     │기사 자격     │기사 자격     │기사 자격     │기사 자격     │

│      │          │인지도            │이하, 경력    │이상, 경력    │이상, 경력    │이상, 10년    │이상, 10년    │

│      │          │                  │부족, 임무    │부족, 임무    │부족, 임무    │이상          │이상          │

│      │          │                  │역할 부족     │역할 부족     │역할 부족     │현사업장      │현사업장      │

│      │          │                  │              │              │              │경력, 임무    │경력, 임무    │

│      │          │                  │              │              │              │역할 부족     │역할 충분     │

│      ├─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│      │관련      │소방계획서(적절   │소방계획서,   │소방계획서,   │피난계획      │계획의        │계획이        │

│      │서류      │성, 이행),        │피난계획도,   │피난계획도    │구체적이지    │일부가        │완벽하여      │

│      │          │피난계획도 및     │피난안내도    │가 형식적     │않고 부족함   │부족하나 큰   │실행에 적합   │

│      │          │피난안내도        │미비          │작성          │              │영향을        │              │

│      │          │                  │              │              │              │미치지는      │              │

│      │          │                  │              │              │              │않음          │              │

│      ├─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│      │관련      │소방시설점검 및   │소방계획서    │점검계획      │계획 수립은   │점검계획      │점검계획 및   │

│      │행정      │조치 상태         │상 점검 계획  │수립 부적합,  │적합하나      │수립 및       │조치 상태     │

│      │          │                  │미 수립,      │조치 미비     │조치 미비     │조치는        │충분          │

│      │          │                  │조치 계획 미  │              │              │적합하나      │              │

│      │          │                  │수립, 조치    │              │              │일부 경미한   │              │

│      │          │                  │미비          │              │              │사항 부족     │              │

│      ├─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│      │소방      │현수막, 포스터    │홍보 미실시   │포스터 등만   │포스터 부착,  │매월          │매주 단위     │

│      │홍보      │등 안전 홍보      │              │부착          │현수막 만     │소방안전      │이상          │

│      │          │실적              │              │              │게시          │홍보          │홍보(소방     │

│      │          │                  │              │              │              │              │방송 등)      │

│      ├─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│      │안전      │자위소방대        │자료 작성     │자료 작성     │자료작성 및   │각 사무실에   │각 개인에게   │

│      │자료      │임무카드, 실별    │및 배포       │만 하고       │배포는        │배포하나 각   │배포하는 등   │

│      │배포      │대피 방법 등      │사항 없음     │배포 없음     │게시판        │임무 숙지     │임무          │

│      │          │                  │              │              │등에만        │미흡          │숙지토록      │

│      │          │                  │              │              │              │              │배포          │

├───┼─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│예산  │안전      │안전 투자 실적    │투자 실적     │법적          │일반안전에    │소방안전에    │소방안전      │

│      │분야      │                  │없음          │소방설비      │관한 신규     │관련된 신규   │설비          │

│      │투자      │                  │              │보수사항만    │투자 실적     │안전설비      │투자하고      │

│      │          │                  │              │투자          │있음(소방안   │등에 투자     │투자 계획의   │

│      │          │                  │              │              │전은 없음)    │실적이 있음   │규모가        │

│      │          │                  │              │              │              │              │사업체에      │

│      │          │                  │              │              │              │              │중요          │

│      │          │                  │              │              │              │              │사항으로      │

│      │          │                  │              │              │              │              │생각하고      │

│      │          │                  │              │              │              │              │있음          │

├───┼─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│소방  │예방 및   │화재예방 및       │계획 미수립   │계획이        │계획 수립이   │계획 수립은   │계획이        │

│및    │완화      │일상적 안전관리   │              │형식적        │대상물의      │적합하나      │대상물의      │

│피난  │          │계획 수립 여부    │              │              │특성을 반영   │일부 경미한   │특성을        │

│계획  │          │                  │              │              │못함          │사항 부족,    │반영하고      │

│      │          │                  │              │              │              │부적합        │완벽하여      │

│      │          │                  │              │              │              │              │실행에 적합   │

│      ├─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│      │대비      │자위소방대 구성   │자위소방대    │자위소방대    │자위소방대    │자위소방대    │자위소방대    │

│      │          │및 교육 훈련      │미 구성,      │형식적 구성,  │형식적 구성,  │의 역할,      │주야간, 휴일  │

│      │          │계획 수립         │교육 훈련     │교육훈련      │교육훈련      │임무 등       │역할, 임무    │

│      │          │                  │계획 미       │형식적 계획   │구체적 계획   │구체적 수립,  │구체적, 실시  │

│      │          │                  │수립          │수립          │수립          │교육 훈련     │가능토록      │

│      │          │                  │              │              │              │구체적        │수립, 매년    │

│      │          │                  │              │              │              │수립하나      │다양한 교육,  │

│      │          │                  │              │              │              │일부 미흡     │훈련 실시     │

│      ├─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│      │대응      │초기 대응 및      │초기대응체    │초기          │계획은        │계획이        │계획이        │

│      │          │피난 계획 수립    │계 미 구성,   │대응체계      │수립하였으    │구체적이고    │구체적이고,   │

│      │          │여부              │피난계획 미   │수립,         │나 형식적     │실시          │실시가능하    │

│      │          │                  │수립          │피난계획 미   │              │가능하며      │며,           │

│      │          │                  │              │수립          │              │현실적이나    │현실적이고,   │

│      │          │                  │              │              │              │일부 미흡한   │피난계획      │

│      │          │                  │              │              │              │사항 존재     │등을 모두     │

│      │          │                  │              │              │              │              │정확히 숙지   │

│      ├─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│      │복구      │복구 계획 수립    │복구계획 미   │복구 계획     │복구 계획에   │복구계획이    │복구계획이    │

│      │          │                  │수립          │형식적        │대한 구체적   │구체적이고,   │구체적이고,   │

│      │          │                  │              │              │방안, 예산    │예산 반영     │예산 반영     │

│      │          │                  │              │              │없음          │가능하나      │가능하고      │

│      │          │                  │              │              │              │일부 미흡함   │조직이        │

│      │          │                  │              │              │              │존재          │갖추어져      │

│      │          │                  │              │              │              │              │있음          │

├───┼─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│설비  │화재감지  │공간 내 주요      │감지기 선정   │감지기 선정   │감지기 일부   │적합한        │적합한        │

│계획  │          │화재위험요인에    │사유 계획     │계획이        │선정 계획이   │감지기 선정   │감지기        │

│      │          │대비할 수 있는    │수립 없음     │부적합        │부적합        │계획을        │선정계획을    │

│      │          │화재 감지기       │              │              │              │수립하고      │통해 화재     │

│      │          │선정 여부         │              │              │              │사용하나      │위험요인      │

│      │          │                  │              │              │              │일부 계획     │대비 가능     │

│      │          │                  │              │              │              │상 미흡       │              │

│      ├─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│      │자동소화  │공간 내 주요      │자동소화설    │자동소화설    │자동소화설    │자동소화설    │적합한        │

│      │          │화재위험요인에    │비 선정       │비 선정       │비는 없으나   │비가 있거나   │자동소화방    │

│      │          │대비할 수 있는    │사유 계획     │계획이        │대비책을      │완벽한 대비   │법 선정       │

│      │          │자동소화방법      │수립 없음     │부적합        │마련함        │계획이        │계획을 통해   │

│      │          │선정 여부         │              │              │              │있으나,       │화재          │

│      │          │                  │              │              │              │보강을 요함   │위험요인      │

│      │          │                  │              │              │              │              │대비 가능     │

│      ├─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│      │방화구획  │공간 내 주요      │방화구획      │방화구획      │방화구획      │방화구획      │적절한        │

│      │          │화재위험요인에    │선정 사유     │선정 계획이   │선정에 대한   │선정에 대한   │방화구획      │

│      │          │대비할 수 있는    │계획 수립     │부적합        │계획이        │계획이        │선정 계획을   │

│      │          │수직/수평         │없음          │              │있으나 일부   │있으나        │통해 화재     │

│      │          │방화구획 선정     │              │              │미흡          │보강을 요함   │위험 요인     │

│      │          │여부              │              │              │              │              │대비 가능     │

│      ├─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│      │내화구조  │공간 내 주요      │내화구조      │내화구조      │내화구조      │내화구조      │적절한        │

│      │          │화재위험요인에    │선정 사유     │선정 계획이   │선정에 대한   │선정에 대한   │내화구조      │

│      │          │대비할 수 있는    │계획 수립     │부적합        │계획이        │계획이        │선정 계획을   │

│      │          │내화구조 선정     │없음          │              │있으나 일부   │있으나        │통해 화재     │

│      │          │여부              │              │              │미흡함        │보강을 요함   │위험 요인     │

│      │          │                  │              │              │              │              │대비 가능     │

│      ├─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│      │피난설비  │공간 내 주요      │피난계획      │비상구,       │피난용량을    │피난용량을    │적절한        │

│      │등        │화재위험요인에    │미수립        │피난로 폭     │일부          │고려하여      │피난계획을    │

│      │          │대비할 수 있는    │              │등            │고려하였으    │계획          │수립          │

│      │          │피난용량(비상구,  │              │피난용량을    │나 미흡함     │수립하였으    │              │

│      │          │피난로 폭 등)     │              │고려하지      │              │나 보강을     │              │

│      │          │확보 여부         │              │않음          │              │요함          │              │

├───┼─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│재발  │재난      │화재 등의 재난    │재발방지      │재발방지      │재발방지      │재발방지      │재발방지      │

│방지  │재발방지  │발생 후           │대책 미수립   │대책은        │대책 수립     │대책 이행     │대책 수립이   │

│대책  │대책      │재발방지 대책의   │              │수립하였으    │부적합        │사항 일부     │완벽하여      │

│등    │수립      │수립              │              │나 매우       │              │경미한 사항   │실행에 적합   │

│수립  │          │                  │              │형식적이고    │              │부족          │              │

│및 그 │          │                  │              │이행하기      │              │              │              │

│이행  │          │                  │              │어려움        │              │              │              │

│      ├─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│      │재난      │화재 등의 재난    │이행 실적     │대책의        │대책의 절반   │대책의        │대책에 대한   │

│      │재발방지  │발생 후           │없음          │일부만 이행   │정도 이행     │절반이상      │이행이        │

│      │대책의    │재발방지 대책의   │              │              │              │이행하였으    │완벽함        │

│      │이행      │이행              │              │              │              │나 일부       │              │

│      │          │                  │              │              │              │미 이행       │              │

└───┴─────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

2. 시설별 추가 진단항목

 - 공동구시설

┌──┬───────────────────────────────────────────────┐

│분야│평가 기준                                                                                     │

│    ├──────┬───────────┬────────────────────────────┤

│    │항목        │세부항목              │평가 점수                                               │

│    │            │                      ├────┬────┬─────┬──────┬─────┤

│    │            │                      │1점     │2점     │3점       │4점         │5점       │

├──┼──────┼───────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┤

│유사│비상사태별  │계획의 수립 및 시행의 │계획    │계획이  │계획      │계획        │계획이    │

│시  │대비 계획   │적절성                │미 수립 │형식적  │수립이    │수립은      │대상물의  │

│대비│            │                      │        │        │대상물의  │적합하나    │특성을    │

│계획│            │                      │        │        │특성을    │일부        │반영하고  │

│    │            │                      │        │        │반영 못함 │경미한      │완벽하여  │

│    │            │                      │        │        │          │사항 부족,  │실행에    │

│    │            │                      │        │        │          │부적합      │적합      │

└──┴──────┴───────────┴────┴────┴─────┴──────┴─────┘

별표 0005: 소방시설등의 유지·관리 분야 평가기준(제7조제1항제3호 관련)

■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 5] 

소방시설등의 유지ㆍ관리 분야 평가기준(제7조제1항제3호 관련)

1. 공통진단항목

┌───┬────────────────────────────────────────────────────┐

│분야  │평가 기준                                                                                               │

│      ├─────┬────────┬─────────────────────────────────────┤

│      │항목      │세부항목        │평가 점수                                                                 │

│      │          │                ├───────┬───────┬───────┬───────┬─────┤

│      │          │                │1점           │2점           │3점           │4점           │5점       │

├───┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│소화  │소화기구  │소화기의 종류,  │소화기        │부적합 5개    │5개미만       │일부 사용 시  │이상 없음 │

│      │          │배치, 압력      │적응성        │이상 10개     │              │장애 요인     │          │

│      │          │적합성          │부적합,       │미만          │              │존재          │          │

│      │          │                │배치기준,     │              │              │              │          │

│      │          │                │압력 부적합   │              │              │              │          │

│      │          │                │다수(10개     │              │              │              │          │

│      │          │                │이상)         │              │              │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │기타            │기타          │부적합        │5개미만       │일부 사용 시  │이상 없음 │

│      │          │소화기구의      │소화기구      │10개미만      │              │장애 요인     │          │

│      │          │적합성          │부적합 10개   │5개 이상      │              │존재          │          │

│      │          │                │이상          │              │              │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │옥내·외  │가압송수장치    │가압송수장치  │가압송수장치  │가압송수장치  │가압송수장치  │이상 없음 │

│      │소화전    │성능 및 작동    │작동 불가     │수동기동      │일시 정지     │의 일부       │          │

│      │          │상태            │              │가능하나      │또는 수동     │경미한 기능   │          │

│      │          │                │              │자동은 불가   │상태 유지 및  │미비          │          │

│      │          │                │              │              │일부 기능     │              │          │

│      │          │                │              │              │미비          │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │방수압력        │방수압력      │방수압력      │방수압력      │방수압력의    │이상 없음 │

│      │          │적절성          │전체 기준     │일부 기준     │기준의        │일시적인      │          │

│      │          │                │미달          │미달          │10퍼센트      │미달(복구)    │          │

│      │          │                │              │              │내의 미달     │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │기타            │작동 불가     │작동 기능     │외형의 손상,  │경미한 기능   │이상 없음 │

│      │          │소화전설비의    │또는 심각한   │일부 불량 및  │변형 등이     │및 상태 미비  │          │

│      │          │적절성          │상태          │심한 상태     │심한 상태     │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │자동소화  │가압송수장치    │가압송수장치  │가압송수장치  │가압송수장치  │가압송수장치  │이상 없음 │

│      │설비      │성능 및 작동    │작동 불가     │수동기동      │일시 정지     │의 일부       │          │

│      │(장치)    │상태            │              │가능하나      │또는 수동     │경미한 기능   │          │

│      │          │                │              │자동은 불가   │상태 유지 및  │미비          │          │

│      │          │                │              │              │일부 기능     │              │          │

│      │          │                │              │              │미비          │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │가스계소화설비  │작동 불가     │작동 기능     │작동은 되나   │일부 사용 시  │이상 없음 │

│      │          │등의 작동상태   │또는 매우     │일부 불량 및  │약제 부족 및  │장애 요인     │          │

│      │          │                │심각한 상태   │심한 상태     │완전 소화가   │존재          │          │

│      │          │                │              │              │불가          │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │헤드 및         │작동 불가     │작동 기능     │외형의 손상,  │경미한 기능   │이상 없음 │

│      │          │감지기의 작동   │또는 매우     │일부 불량 및  │변형 등이     │및 상태 미비  │          │

│      │          │여부            │심각한 상태   │심한 상태     │심한 상태     │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │자동 작동 및    │자동 기동     │수동기동      │일시 수동     │경미한 기능   │이상 없음 │

│      │          │유지관리 상태   │불가,         │가능하나      │또는 정지     │및 상태 미비  │          │

│      │          │                │유지관리      │자동은 불가   │상태,         │              │          │

│      │          │                │불량으로      │              │유지관리      │              │          │

│      │          │                │작동 불량     │              │불량          │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │기타            │심각한 상태   │기능 일부     │외형의 손상,  │경미한 기능   │이상 없음 │

│      │          │자동소화설비의  │              │불량 및 심한  │변형 등이     │및 상태 미비  │          │

│      │          │적절성          │              │상태          │심한 상태     │              │          │

├───┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│경보  │자동화재  │감지기 설치 및  │미설치 구역   │감지기 회로   │감지기 일부   │감지기 불량   │이상 없음 │

│      │탐지설비  │회로 감시상태   │존재 (1회로   │일부불가      │불량 (10개    │(10개미만),   │          │

│      │          │                │이상) 또는    │(1회로 미만), │이상), 일부   │감지기        │          │

│      │          │                │감시 불가     │미설치 구역   │미설치 장소   │미설치        │          │

│      │          │                │(1회로 이상)  │존재 (1회로   │있음 (감지기  │(감지기 단위  │          │

│      │          │                │              │미만, 10개    │단위 5개      │5개미만)      │          │

│      │          │                │              │이상)         │이상~10개미   │              │          │

│      │          │                │              │              │만)           │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │감지기 작동 및  │감시 불가     │감지기 회로   │감지기 일부   │감지기 불량   │이상 없음 │

│      │          │적응성          │(1회로 이상)  │일부불가      │불량 (10개    │(10개미만)    │          │

│      │          │                │              │(1회로 미만), │이상), 적응성 │              │          │

│      │          │                │              │적응성        │일부 부적합   │              │          │

│      │          │                │              │부적합        │              │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │음향장치  │경보 소리측정   │경보 작동     │경보 작동     │경보장치      │경보장치      │이상 없음 │

│      │          │(가장 들리지    │불가(시스템)  │불가 (구역    │불량 (10개    │불량          │          │

│      │          │않을 만한       │              │단위), 소리로 │이상), 일부   │(10개미만)    │          │

│      │          │곳에서 측정)    │              │경보 불가한   │미설치 장소   │              │          │

│      │          │                │              │구역 존재     │있음          │              │          │

│      │          │                │              │(보완 대책    │(5개미만)     │              │          │

│      │          │                │              │미비)         │              │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │기타      │감시기능 등의   │작동 불가     │작동 기능     │외형의 손상,  │경미한 기능   │이상 없음 │

│      │경보설비  │적합성          │또는 심각한   │일부 불량 및  │변형 등이     │및 상태 미비  │          │

│      │          │                │상태          │심한 상태     │심한 상태     │              │          │

├───┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│피난  │피난기구  │설치 및 사용의  │사용 불가     │사용 불가     │장애 발생,    │일부 손상 등  │이상 없음 │

│      │          │적합성          │(피난 수단    │(대체 피난    │심한 손상     │경미한        │          │

│      │          │                │없음)         │가능)         │등으로 사용   │부적합        │          │

│      │          │                │              │              │장애          │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │인명구조  │설치 및 사용의  │사용 불가     │사용 불가     │장애 발생,    │일부 손상 등  │이상 없음 │

│      │기구      │적합성          │(피난 수단    │(대체 피난    │심한 손상     │경미한        │          │

│      │          │                │없음)         │가능)         │등으로 사용   │부적합        │          │

│      │          │                │              │              │장애          │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │기타      │설치 및 동작의  │사용 불가     │사용 불가     │사용 장애     │경미한 기능   │이상 없음 │

│      │피난구조  │적합성          │또는 작동     │또는 작동     │또는 기준     │및 상태 미비  │          │

│      │설비      │                │불량 심각한   │불량 일부     │부족 상태     │              │          │

│      │          │                │상태          │              │              │              │          │

├───┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│소화  │제연      │송풍기, 댐퍼    │팬 작동       │팬 자동 기동  │팬 성능       │경미한 기능   │이상 없음 │

│활동  │설비      │등의 작동       │불량, 댐퍼    │불량, 댐퍼    │부족, 댐퍼    │및 상태 미비  │          │

│(용수)│(거실,    │                │한 개 구역    │한 개 구역    │5개미만 작동  │              │          │

│      │급기가압  │                │전체 작동     │전체 자동     │불량          │              │          │

│      │)         │                │불량          │불량          │              │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │최소 차압 및    │전체 차압     │차압 일부     │차압은  이상  │경미한 기능   │이상 없음 │

│      │          │개방력 등의     │불량          │불량          │없음, 개방력  │및 상태 미비  │          │

│      │          │적합성          │              │(5개미만)     │초과 5개미만  │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │시스템의        │ 매우 심각한  │기능 일부     │외형의 손상,  │경미한 기능   │이상 없음 │

│      │          │적합성          │상태          │불량 및 심한  │변형 등이     │및 상태 미비  │          │

│      │          │                │              │상태          │심한 상태     │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │기타      │설치 및 사용의  │사용불가      │일부 사용     │일부 사용     │경미한 기능   │이상 없음 │

│      │소화활동  │적합성          │(1개 구역     │불가 (1개     │장애          │및 상태 미비  │          │

│      │설비      │                │이상)         │구역 미만)    │(5개미만)     │              │          │

├───┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│구조  │내화      │내화구조 및     │내화구조      │심각한 손상   │일부 심한     │일부 손상 등  │이상 없음 │

│      │구조      │내화피복 등     │기준 미달,    │              │손상          │경미한        │          │

│      │          │상태            │내화 피복     │              │              │부적합        │          │

│      │          │                │미설치        │              │              │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │마감재    │외부마감재료    │법적          │법적 가연성   │법 적용 전    │법 적용 전    │이상 없음 │

│      │          │(불연, 준불연,  │드라이비트    │재료 사용     │가연성 재료   │가연성 재료   │          │

│      │          │난연)           │등 가연성     │불가 장소     │전체적 사용   │일부 사용     │          │

│      │          │                │재료 사용     │일부 사용     │              │              │          │

│      │          │                │불가 장소     │              │              │              │          │

│      │          │                │전체적 사용   │              │              │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │내부마감재료    │주된 용도     │주된 용도     │가연성 재료   │일부          │이상 없음 │

│      │          │(불연, 준불연,  │건물에        │건물에        │건물 외부     │경미하게      │          │

│      │          │난연)           │가연성 재료   │가연성 재료   │창고 등에     │사용          │          │

│      │          │                │전체적 사용   │일부 사용     │사용          │              │          │

│      │          │                │              │(가연성       │              │              │          │

│      │          │                │              │샌드위치      │              │              │          │

│      │          │                │              │패널)         │              │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │필로티          │법적 가연성   │법적 가연성   │법 적용 전    │법 적용 전    │이상 없음 │

│      │          │마감재료 (불연, │재료 사용     │재료 사용     │가연성 재료   │가연성 재료   │          │

│      │          │준불연, 난연)   │불가 장소     │불가 장소     │전체적 사용   │일부 사용     │          │

│      │          │                │전체적 사용   │일부 사용     │              │              │          │

├───┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│구획  │방화구획  │면적별, 층별,   │방화구획      │방화구획      │방화구획을    │1층 방화구획  │이상 없음 │

│      │          │용도별          │설정 부적합   │일부 부적합   │구성하는      │층간구획      │          │

│      │          │                │              │              │출입문, 벽    │미비          │          │

│      │          │                │              │              │일부 부적합   │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │관통부 마감재   │관통부        │관통부        │처리했으나    │처리 후 관통  │이상 없음 │

│      │          │처리            │마감재 처리   │마감재 일부   │재료 및       │지역 일부     │          │

│      │          │                │전체적        │부적합        │공사방법      │존재          │          │

│      │          │                │부적합        │              │부적합        │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │필로티 주차장   │법령적용 후   │법령 적용 후  │법 적용 전    │법 적용 전    │이상 없음 │

│      │          │구획            │방화구획      │방화구획      │방화구획      │방화구획      │          │

│      │          │                │안됨          │일부 부적합   │안됨          │일부 부적합   │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │방재실,         │방화구획      │벽체 등 일부  │출입문 등     │관통부 일부   │이상 없음 │

│      │          │발전기실        │전체적        │부적합        │일부 부적합   │부적합        │          │

│      │          │특수용도 등     │부적합        │              │              │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │방화문    │방화문 설치 및  │방화문 제거   │방화문 손상,  │방화문 폐쇄   │방화문 일부   │이상 없음 │

│      │          │관리의 적합성   │              │변형, 기능    │불량(완전히   │누설 위험     │          │

│      │          │                │              │부적합        │닫히지 않음)  │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │자동폐쇄 시     │전체적으로    │일부 자동     │일부 자동     │일부 자동     │이상 없음 │

│      │          │정상 작동 여부  │수동으로      │폐쇄 불가     │폐쇄 장애     │폐쇄 시 틈    │          │

│      │          │                │관리          │              │(장애물 비치  │발생          │          │

│      │          │                │              │              │등)           │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │폐쇄 장애 여부  │자동폐쇄장치  │말발굽 등     │고임목 등     │장애물        │이상 없음 │

│      │          │                │제거 등       │설치          │설치          │일시적 비치   │          │

│      │          │                │              │              │              │(현장 이동)   │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │방화셔터  │방화셔터의      │셔터 제거     │셔터 심각한   │출입문        │경미한 손상   │이상 없음 │

│      │          │설치            │              │손상, 변형    │미설치 등     │등            │          │

│      │          │적절성(일체형   │              │등            │피난 불가     │              │          │

│      │          │시 출입문 포함) │              │              │              │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │자동폐쇄 시     │전체적으로    │일부 자동     │일부 자동     │감지기 불량,  │이상 없음 │

│      │          │정상 작동 여부  │수동으로      │폐쇄 불가     │폐쇄 장애     │이단강하      │          │

│      │          │                │관리          │              │(이단강하     │미설치 등     │          │

│      │          │                │              │              │작동 안 됨)   │일부 부적합   │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │폐쇄 장애 여부  │폐쇄가 되지   │폐쇄가 되지   │장애물 지속   │장애물        │이상 없음 │

│      │          │                │않게 구조     │않게 고정     │비치          │일시적 비치   │          │

│      │          │                │변경 등       │장애물 비치   │              │(현장 이동)   │          │

├───┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│건축  │계단,     │유효 너비,      │유효너비      │유효너비      │유효너비      │장애물 현장   │이상 없음 │

│피난  │복도,     │장애물 비치 등  │미확보 (공사  │미확보 (가구  │미확보 (가구  │이동 조치     │          │

│시설  │출입구    │                │등으로 변경   │등 비치,      │등 비치,      │              │          │

│등    │          │                │불가)         │이동불가)     │이동가능)     │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │계단의    │계단의 구조     │계단의        │계단의        │계단의        │계단의 구조   │이상 없음 │

│      │구조      │(특피, 피난,    │구조가        │구조가        │구조가        │일부 부적합   │          │

│      │          │직통, 옥외)     │피난에        │피난에 심한   │피난에 일부   │              │          │

│      │          │                │심각한 장애   │장애          │장애          │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │직통      │직통계단 간     │직통계단 간   │직통계단 간   │직통계단 간   │직통계단 간   │이상 없음 │

│      │계단      │통로 연결 여부  │연결 안 됨    │일부 실내로   │일부 장애물   │일부 장애     │          │

│      │          │                │              │연결          │비치          │(현장 조치    │          │

│      │          │                │              │              │              │완료)         │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │직통계단에서    │다수          │5개 이하      │2개 이하      │보행거리 1개  │이상 없음 │

│      │          │거실 보행거리   │보행거리      │보행거리      │보행거리      │초과          │          │

│      │          │적합            │30미터 초과   │초과          │초과          │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │주출입구  │도로로 통하는   │도로로        │도로로        │도로로        │도로로        │이상 없음 │

│      │          │통로 확보 여부  │통하는 통로   │통하는 통로   │통하는 통로   │통하는 통로   │          │

│      │          │                │없음          │있으나        │있으나        │있으나        │          │

│      │          │                │              │피난 불가     │피난 시 장애  │장애발생(현   │          │

│      │          │                │              │              │발생, 통로    │장조치완료)   │          │

│      │          │                │              │              │폭 기준       │              │          │

│      │          │                │              │              │부적합        │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │건물            │출구 없음     │출구 있으나   │출구에        │장애물        │이상 없음 │

│      │          │바깥쪽으로      │              │거리          │장애물 비치,  │있으나 현장   │          │

│      │          │출구 적절성     │              │(50미터,      │2개 이상      │조치 완료     │          │

│      │          │                │              │30미터)초과   │설치 장소에   │              │          │

│      │          │                │              │              │1개만 설치    │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │옥상피난  │피난 가능 여부  │법적          │법적          │출입문 등     │피난 장애     │이상 없음 │

│      │          │및 비상문       │옥상광장      │대상이고      │폐쇄 상태     │있으나 현장   │          │

│      │          │자동개폐장치의  │설치          │설치하였으나  │또는 장애     │조치 완료     │          │

│      │          │기능            │대상이나      │피난 불가     │발생          │              │          │

│      │          │(옥상광장대상)  │미설치        │              │              │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │헬리포트  │헬리포트        │미설치        │설치되었으나  │설치되었으나  │시설기준      │이상 없음 │

│      │(경사지   │(대피공간)      │              │실제 피난     │피난 장애     │미비, 장애    │          │

│      │붕대피공  │유지관리 (피난  │              │불가          │발생          │현장조치      │          │

│      │간)       │가능)           │              │              │              │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │양방향    │양방향 피난     │양방향 피난   │양방향 피난   │양방향 피난   │장애물 현장   │이상 없음 │

│      │피난      │가능 여부       │불가 장소     │불가 장소     │불가 장애물   │이동 조치     │          │

│      │          │                │다수 존재     │일부 존재     │존재 (현장    │              │          │

│      │          │                │              │              │제거 불가)    │              │          │

│      │          ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │          │보행거리 적정   │보행거리      │보행거리      │보행거리      │보행거리 1개  │이상 없음 │

│      │          │여부            │초과 다수     │초과 5개      │초과 2개      │초과          │          │

│      │          │                │              │이하          │이하          │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │비상구    │비상구 피난     │(지하)        │(지하)        │비상구        │비상구        │이상 없음 │

│      │          │가능 여부 (지하 │비상구        │비상구        │장애물        │장애물 현장   │          │

│      │          │등)             │미설치        │설치되었으나  │비치(현장     │이동 조치     │          │

│      │          │                │              │피난불가      │제거 불가)    │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │무허가    │무허가 증축 등  │무허가 증축   │옥상 무허가   │무허가이나    │허가 진행 중  │이상 없음 │

│      │          │                │발생(한 개    │증축 발생     │소방시설      │              │          │

│      │          │                │층 또는 층    │-소방설비     │모두 설치됨   │              │          │

│      │          │                │내부) -       │없음          │              │              │          │

│      │          │                │소방설비      │              │              │              │          │

│      │          │                │없음          │              │              │              │          │

│      ├─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│      │기타      │내진 등 기타    │내진 법적     │내진 법적     │내진 법적     │내진 대상     │이상 없음 │

│      │          │건축피난시설    │대상이나 미   │대상이나      │대상이나      │아니지만      │          │

│      │          │적절성          │적용          │부적합        │일부 부적합   │중요시설에    │          │

│      │          │                │              │              │              │적용 안함     │          │

└───┴─────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────┘

2. 시설별 추가 진단항목

 1) 공항시설

 ┌──┬───────────────────────────────────────────────────┐

│분야│평가 기준                                                                                             │

│    ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤

│    │항목        │세부항목            │평가 점수                                                         │

│    │            │                    ├──────┬──────┬──────┬──────┬─────┤

│    │            │                    │1점         │2점         │3점         │4점         │5점       │

├──┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│전기│전력        │소방시설 등 적절성, │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │경미한      │이상 없음 │

│    │시설        │적합성              │            │일부 불량   │되나 약제   │손상 등     │          │

│    │(사용, 예비)│                    │            │            │부족 및     │            │          │

│    │            │                    │            │            │완전        │            │          │

│    │            │                    │            │            │소화가      │            │          │

│    │            │                    │            │            │불가        │            │          │

│    ├──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │통신        │관제소, 송수신소,   │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │경미한      │이상 없음 │

│    │시설        │통신소 등의         │            │일부 불량   │되나 약제   │손상 등     │          │

│    │            │소방시설 등 적절성, │            │            │부족 및     │            │          │

│    │            │적합성              │            │            │완전        │            │          │

│    │            │                    │            │            │소화가      │            │          │

│    │            │                    │            │            │불가        │            │          │

├──┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│위험│포소화설비  │수원                │수원 공급   │수원        │수원 공급   │저수위 등   │이상 없음 │

│물  │            │                    │불가        │기준량      │밸브 차단   │기기        │          │

│소화│            │                    │            │부족        │및          │불량(공급   │          │

│설비│            │                    │            │            │공급설비    │이상 없음)  │          │

│    │            │                    │            │            │불량        │            │          │

│    │            ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │            │가압송수장치        │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │경미한      │이상 없음 │

│    │            │                    │            │일부 불량   │되나 기준   │손상 등     │          │

│    │            │                    │            │            │미달        │            │          │

│    │            ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │            │약제저장탱크        │약제 없음   │약제 부족   │밸브 폐쇄   │외형의      │이상 없음 │

│    │            │                    │또는 공급   │및 심각한   │상태 및     │손상, 부식  │          │

│    │            │                    │불가        │상태        │공급 장애,  │등 경미한   │          │

│    │            │                    │            │            │심한 장애   │불량        │          │

│    │            ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │            │약제혼합장치        │혼합 불가   │혼합 비율   │밸브 폐쇄   │외형의      │이상 없음 │

│    │            │                    │            │등          │상태 및     │손상, 부식  │          │

│    │            │                    │            │부적합      │공급 장애,  │등 경미한   │          │

│    │            │                    │            │            │심한 장애   │불량        │          │

│    │            ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │            │기동장치            │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │외형의      │이상 없음 │

│    │            │                    │            │일부 불량   │되나 기준   │손상, 부식  │          │

│    │            │                    │            │            │미달        │등 경미한   │          │

│    │            │                    │            │            │            │불량        │          │

│    │            ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │            │전동기 제어장치     │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │외형의      │이상 없음 │

│    │            │                    │            │일부 불량   │되나 기준   │손상, 부식  │          │

│    │            │                    │            │            │미달        │등 경미한   │          │

│    │            │                    │            │            │            │불량        │          │

│    │            ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │            │유수, 압력검지장치  │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │외형의      │이상 없음 │

│    │            │                    │            │일부 불량   │되나 기준   │손상, 부식  │          │

│    │            │                    │            │            │미달        │등 경미한   │          │

│    │            │                    │            │            │            │불량        │          │

│    │            ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │            │배관 등             │배관의 누수 │배관의      │배관의      │외형의      │이상 없음 │

│    │            │                    │등 심각한   │폐쇄, 변형, │폐쇄(개방   │손상, 부식  │          │

│    │            │                    │상태        │균열,       │가능),      │등 경미한   │          │

│    │            │                    │            │부식이      │변형, 균열, │불량        │          │

│    │            │                    │            │심한 상태   │부식,       │            │          │

│    │            │                    │            │            │도장상태    │            │          │

│    │            │                    │            │            │일부 불량   │            │          │

│    │            ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │            │포방출구            │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │외형의      │이상 없음 │

│    │            │                    │            │일부 불량   │되나 기준   │손상, 부식  │          │

│    │            │                    │            │            │미달        │등 경미한   │          │

│    │            │                    │            │            │            │불량        │          │

│    │            ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │            │포소화전            │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │외형의      │이상 없음 │

│    │            │                    │            │일부 불량   │되나 기준   │손상, 부식  │          │

│    │            │                    │            │            │미달        │등 경미한   │          │

│    │            │                    │            │            │            │불량        │          │

│    │            ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │            │연결송액구          │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │외형의      │이상 없음 │

│    │            │                    │            │일부 불량   │되나 기준   │손상, 부식  │          │

│    │            │                    │            │            │미달        │등 경미한   │          │

│    │            │                    │            │            │            │불량        │          │

│    │            ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │            │예비동력원          │미설치 또는 │작동 기능   │작동은      │외형의      │이상 없음 │

│    │            │                    │작동 불가,  │일부 불량   │되나 기준   │손상, 부식  │          │

│    │            │                    │심각한 상태 │및 심한     │미달        │등 경미한   │          │

│    │            │                    │            │상태        │            │불량        │          │

└──┴──────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

 2) 철도시설

┌───┬────────────────────────────────────────────────────┐

│분야  │평가 기준                                                                                               │

│      ├─────┬───────────┬──────────────────────────────────┤

│      │항목      │세부항목              │평가 점수                                                           │

│      │          │                      ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│      │          │                      │1점         │2점         │3점         │4점         │5점         │

├───┼─────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│역사  │승강장    │승강장 안전문,        │승강장      │승강장      │승강장      │승강장      │화재 시     │

│등    │          │안전보호벽 등 화재    │안전문 및   │안전문,     │안전문,     │안전문,     │수동개방이  │

│      │          │시 개방여부 등        │안전보호벽  │안전보호벽  │안전보호벽  │안전보호벽  │쉽게 가능   │

│      │          │적절성                │화재 시     │중 1개      │모두        │모두        │            │

│      │          │                      │수동개방    │비상시      │수동개방    │수동개방    │            │

│      │          │                      │불가        │수동개방    │가능하나    │가능하나    │            │

│      │          │                      │            │불가        │개방이      │1개가       │            │

│      │          │                      │            │            │어려움      │개방이      │            │

│      │          │                      │            │            │            │어려움      │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │끝단의 비상 통로,     │끝단에      │끝단에      │비상통로    │비상통로,   │이상 없음   │

│      │          │계단, 개폐시설 등의   │비상통로,   │비상통로는  │및 계단은   │계단,       │            │

│      │          │적합성                │계단,       │있으나,     │있으나      │개폐시설은  │            │

│      │          │                      │개폐시설    │개폐시설,   │개폐시설    │있으나      │            │

│      │          │                      │없음        │계단 없음   │없음        │쉽게        │            │

│      │          │                      │            │            │            │개방이      │            │

│      │          │                      │            │            │            │안됨        │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │고상 승강장 아래      │여유 공간   │여유 공간   │여유 공간   │여유        │이상 없음   │

│      │          │비상대피를 위한       │없음        │대부분      │일부 없음   │공간이      │            │

│      │          │여유 공간 여부        │            │없음        │            │좁음        │            │

│      ├─────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │역 광장   │ 비상시 긴급차량      │긴급차량    │긴급차량    │긴급차량    │접근로에    │이상 없음   │

│      │          │접근 가능 여부        │접근 불가   │접근        │주차 공간   │장애물      │            │

│      │          │                      │            │가능하나    │협소하여    │비치        │            │

│      │          │                      │            │역 출입구   │일부는      │            │            │

│      │          │                      │            │등과        │접근        │            │            │

│      │          │                      │            │원거리      │어려움      │            │            │

│      ├─────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │피난로 및 │2방향 이상 피난로     │2방향 이상  │1방향 폐쇄  │1방향에     │1방향에     │이상 없음   │

│      │피난설비  │확보                  │피난로      │상태        │장애물      │장애물      │            │

│      │          │                      │없음        │            │비치(현지   │비치(현지   │            │

│      │          │                      │            │            │이동 불가)  │이동 가능)  │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │방화 및 방연성능      │피난로의    │방연성능은  │방화성능은  │방화성능,   │이상 없음   │

│      │          │                      │방화, 방연  │있으나      │있으나      │방연성능    │            │

│      │          │                      │성능 없음   │방화 성능   │방연성능    │있으나,     │            │

│      │          │                      │            │없음        │없음        │훼손, 기능  │            │

│      │          │                      │            │            │            │부적합      │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │승강장과 지상을       │직접        │특별피난    │특별피난    │특별피난    │이상 없음   │

│      │          │직접 연결하는         │연결하는    │계단이      │계단이      │계단의      │            │

│      │          │특별피난              │특별피난계  │있으나      │있으나      │기준이      │            │

│      │          │계단(지하3층 이하)    │단이 없음   │일부 폐쇄   │피난        │일부 미흡   │            │

│      │          │                      │            │            │장애물      │            │            │

│      │          │                      │            │            │비치        │            │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │터널로 통하는         │진입로      │진입로      │진입로      │진입로      │이상 없음   │

│      │          │진입로의 비상대피     │없음        │있으나      │있으나      │있으나      │            │

│      │          │폭 확보               │            │폭이 좁아   │폭이 좁아   │장애물이    │            │

│      │          │                      │            │대피 불가   │대피        │있음        │            │

│      │          │                      │            │            │어려움      │            │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │유도등(상시 점등) 및  │유도등,     │유도등은    │유도등      │유도등 및   │이상 없음   │

│      │          │비상조명등 적절성     │비상조명등  │미설치      │설치        │비상조명등  │            │

│      │          │                      │미설치      │비상조명등  │비상조명등  │일부 점등   │            │

│      │          │                      │            │설치        │미설치      │또는 기능   │            │

│      │          │                      │            │            │            │불량        │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │휴대용비상조명등      │휴대용      │대부분      │일부        │일부 점등   │이상 없음   │

│      │          │설치, 유지 적절성     │비상조명등  │미설치      │미설치      │불량, 또는  │            │

│      │          │                      │미설치      │            │            │손상, 기능  │            │

│      │          │                      │            │            │            │미비        │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │공기호흡기 (층별 2개  │층별 2개    │층별 개수   │일부 층별   │일부 기능   │이상 없음   │

│      │          │이상)의 설치, 유지    │미비치      │부족        │개수 부족   │이상 및     │            │

│      │          │적절성                │            │            │            │손상        │            │

│      ├─────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │마감재    │승강장, 대합실, 복도, │불연재료    │일부분만    │일부분      │불연재료의  │이상 없음   │

│      │          │계단, 통로의 마감재   │미사용      │불연재료    │불연재료    │기능 손상   │            │

│      │          │(불연재료)            │            │사용        │미사용      │등          │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │조립식 칸막이의       │외부        │외부        │외부        │외부        │외부        │

│      │          │마감재 (외부:불연,    │불연재료    │불연재료    │불연재료    │불연재료    │불연재료,   │

│      │          │내부:준불연)          │미사용,     │미사용,     │미사용,     │사용, 내부  │내부        │

│      │          │                      │내부        │내부        │내부        │준불연재료  │불연재료    │

│      │          │                      │준불연재료  │준불연재료  │불연재료    │사용        │사용        │

│      │          │                      │이상        │사용        │이상 사용   │            │            │

│      │          │                      │미사용      │            │            │            │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │실내장식물 : 불연,    │불연,       │일부        │방염 재료   │준불연      │불연재료    │

│      │          │준불연, 방염          │준불연,     │가연재료    │사용        │재료 사용   │이상 사용   │

│      │          │                      │방염 미     │사용        │            │            │            │

│      │          │                      │사용 (전체  │            │            │            │            │

│      │          │                      │가연재료    │            │            │            │            │

│      │          │                      │사용)       │            │            │            │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │ 가판대, 안내소,      │불연재료    │일부분만    │일부분      │불연재료의  │이상 없음   │

│      │          │공중전화부스 등       │미사용      │불연재료    │불연재료    │기능 손상   │            │

│      │          │편의시설 : 불연재     │            │사용        │미사용      │등          │            │

│      ├─────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │역무      │ 자동개집표기 및      │화재 시     │화재 시     │화재 시     │개방가능하  │이상 없음   │

│      │자동화    │비상게이트 화재 시    │개방 불가   │대부분      │일부 개방   │나 일부     │            │

│      │설비      │자동개방 여부         │            │개방 불가   │불가        │손상, 기능  │            │

│      │          │                      │            │            │            │이상        │            │

├───┼─────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│전기  │전력시설  │설치된 소방시설의     │작동 불가   │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│      │관제실    │적합성, 적절성        │또는 매우   │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │          │                      │심각한      │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │          │                      │상태        │상태        │상태        │            │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │관제기능의 정상여부   │작동 불가   │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│      │          │                      │또는 매우   │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │          │                      │심각한      │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │          │                      │상태        │상태        │상태        │            │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │설치된 소방시설의     │작동 불가   │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│      │          │적합성, 적절성        │또는 매우   │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │          │                      │심각한      │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │          │                      │상태        │상태        │상태        │            │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │경보장치의 작동       │전체 전송   │대부분      │일부 전송   │경미한      │이상 없음   │

│      │          │전송 여부             │안 됨       │전송 안 됨  │안 됨       │기능 및     │            │

│      │          │                      │            │            │            │상태 미비   │            │

│      ├─────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │영상기록장│역구내, 차량정비기지  │작동 불가   │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│      │치 등     │등의 영상기록장치     │또는 매우   │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │          │정상 작동 여부        │심각한      │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │          │                      │상태        │상태        │상태        │            │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │승강장, 대합실의      │작동 불가   │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│      │          │영상감지장치의        │또는 매우   │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │          │자동화재탐지설비와    │심각한      │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │          │연동                  │상태        │상태        │상태        │            │            │

│      │          ├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │          │방송, 감시설비 등     │작동 불가   │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│      │          │안전설비의 기능 및    │또는 매우   │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │          │적합성                │심각한      │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │          │                      │상태        │상태        │상태        │            │            │

│      ├─────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │정보통신  │설치된 소방시설의     │작동 불가   │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상없음    │

│      │시설      │적합성, 적절성        │또는 매우   │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │          │                      │심각한      │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │          │                      │상태        │상태        │상태        │            │            │

│      ├─────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │신호제어  │설치된 소방시설의     │작동 불가   │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│      │시설      │적합성, 적절성        │또는 매우   │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │          │                      │심각한      │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │          │                      │상태        │상태        │상태        │            │            │

├───┼─────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│차량  │소방시설  │설치된 소방시설의     │작동 불가   │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│기지  │          │적합성, 적절성        │또는 매우   │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │          │                      │심각한      │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │          │                      │상태        │상태        │상태        │            │            │

└───┴─────┴───────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

 3) 도시철도시설

┌───┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│분야  │평가 기준                                                                                                 │

│      ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────┤

│      │항목        │세부항목            │평가 점수                                                             │

│      │            │                    ├───────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│      │            │                    │1점           │2점         │3점         │4점         │5점         │

├───┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│역사  │승강장      │스크린 도어의       │화재 시       │화재 시     │화재 시     │화재 시     │화재 시     │

│등    │            │재질(불연재료 등)   │수동 개방     │수동개방은  │수동개방이  │수동개방이  │수동개방이  │

│      │            │및 화재 시          │안 되며,      │안되나      │어렵지만    │어렵지만    │쉽게        │

│      │            │개방여부(수동) 등   │불연재료가    │불연재료로  │가능하나    │가능하고    │가능하고    │

│      │            │적절성              │아님          │됨          │불연재료가  │불연재료임  │불연재료임  │

│      │            │                    │              │            │아님        │            │            │

│      │            ├──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │            │승강장과 지상을     │직접          │특별피난    │특별피난    │특별피난    │이상 없음   │

│      │            │직접 연결하는       │연결하는      │계단이      │계단이      │계단의      │            │

│      │            │특별피난            │특별피난계    │있으나      │있으나      │기준이      │            │

│      │            │계단(지하3층 이하)  │단이 없음     │일부 폐쇄   │피난        │일부 미흡   │            │

│      │            │                    │              │            │장애물      │            │            │

│      │            │                    │              │            │비치        │            │            │

│      │            ├──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │            │특별피난계단의      │특별피난      │유도등은    │유도등      │유도등 및   │이상 없음   │

│      │            │유도등(상시 점등)   │계단에        │미설치      │설치        │비상조명등  │            │

│      │            │및 비상조명등       │유도등,       │비상조명등  │비상조명등  │일부 점등   │            │

│      │            │적절성              │비상조명등    │설치        │미설치      │또는 기능   │            │

│      │            │                    │미설치        │            │            │불량        │            │

│      ├──────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │마감재      │승강장, 대합실,     │불연재료      │일부분만    │일부분      │불연재료의  │이상 없음   │

│      │            │복도, 계단, 통로의  │미사용        │불연재료    │불연재료    │기능 손상   │            │

│      │            │마감재(불연재료)    │              │사용        │미사용      │등          │            │

│      │            ├──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │            │조립식 칸막이의     │외부          │외부        │외부        │외부        │외부        │

│      │            │마감재(외부:불연,   │불연재료      │불연재료    │불연재료    │불연재료    │불연재료,   │

│      │            │내부:준불연)        │미사용,       │미사용,     │미사용,     │사용, 내부  │내부        │

│      │            │                    │내부          │내부        │내부        │준불연재료  │불연재료    │

│      │            │                    │준불연재료    │준불연재료  │불연재료    │사용        │사용        │

│      │            │                    │이상          │사용        │이상 사용   │            │            │

│      │            │                    │미사용        │            │            │            │            │

│      │            ├──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │            │실내장식물 : 불연,  │불연, 준불연, │일부        │방염 재료   │준불연      │불연재료    │

│      │            │준불연, 방염        │방염 미       │가연재료    │사용        │재료 사용   │이상 사용   │

│      │            │                    │사용(전체     │사용        │            │            │            │

│      │            │                    │가연재료      │            │            │            │            │

│      │            │                    │사용)         │            │            │            │            │

│      │            ├──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │            │ 가판대, 안내소,    │불연재료      │일부분만    │일부분      │불연재료의  │이상 없음   │

│      │            │공중전화부스 등     │미사용        │불연재료    │불연재료    │기능 손상   │            │

│      │            │편의시설 : 불연재   │              │사용        │미사용      │등          │            │

├───┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│전기  │전력시설    │설치된 소방시설의   │작동 불가     │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│      │            │적합성, 적절성      │또는 매우     │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │            │                    │심각한        │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │            │                    │상태          │상태        │상태        │            │            │

│      ├──────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │관제실      │관제기능의 정상여부 │작동 불가     │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│      │            │                    │또는 매우     │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │            │                    │심각한        │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │            │                    │상태          │상태        │상태        │            │            │

│      │            ├──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │            │설치된 소방시설의   │작동 불가     │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│      │            │적합성, 적절성      │또는 매우     │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │            │                    │심각한        │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │            │                    │상태          │상태        │상태        │            │            │

│      │            ├──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │            │경보장치의 작동     │전체 전송     │대부분      │일부 전송   │경미한      │이상 없음   │

│      │            │전송 여부           │안 됨         │전송 안 됨  │안 됨       │기능 및     │            │

│      │            │                    │              │            │            │상태 미비   │            │

│      ├──────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │통신설비 등 │역구내,             │작동 불가     │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│      │            │차량정비기지 등의   │또는 매우     │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │            │영상기록장치 정상   │심각한        │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │            │작동 여부           │상태          │상태        │상태        │            │            │

│      │            ├──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │            │승강장, 대합실의    │작동 불가     │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│      │            │화상 실시간 감시    │또는 매우     │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │            │설비 기능 및        │심각한        │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │            │적절성(관제실,      │상태          │상태        │상태        │            │            │

│      │            │역무실)             │              │            │            │            │            │

│      │            ├──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │            │화재경보 감지 지역  │작동 불가     │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│      │            │화상 설비(역무실)의 │또는 매우     │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │            │기능 및 적절성      │심각한        │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │            │                    │상태          │상태        │상태        │            │            │

│      ├──────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│      │신호        │설치된 소방시설의   │작동 불가     │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│      │장치        │적합성, 적절성      │또는 매우     │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│      │            │                    │심각한        │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │            │                    │상태          │상태        │상태        │            │            │

├───┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│차량  │소방        │설치된 소방시설의   │작동 불가     │작동 기능   │외형의      │경미한      │이상 없음   │

│정비  │시설        │적합성, 적절성      │또는 매우     │일부 불량   │손상, 변형  │기능 및     │            │

│기지  │            │                    │심각한        │및 심한     │등이 심한   │상태 미비   │            │

│      │            │                    │상태          │상태        │상태        │            │            │

└───┴──────┴──────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

 4) 항만시설

┌──┬──────────────────────────────────────────────────┐

│분야│평가 기준                                                                                           │

│    ├──────┬──────────┬────────────────────────────────┤

│    │항목        │세부항목            │평가 점수                                                       │

│    │            │                    ├─────┬──────┬──────┬──────┬─────┤

│    │            │                    │1점       │2점         │3점         │4점         │5점       │

├──┼──────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│기능│여객이용시설│화재 위험 및 대피의 │화재의    │ 화재의     │화재위험이  │대피 장애   │이상 없음 │

│시설│            │용이성              │위험이    │위험이      │있음        │            │          │

│    │            │                    │심각하고  │심각함      │            │            │          │

│    │            │                    │대피 불가 │대피가      │            │            │          │

│    │            │                    │          │일부 불가   │            │            │          │

├──┼──────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│지원│업무용, 후생│화재 위험성 및      │화재의    │소방시설의  │화재위험이  │소방시설    │이상 없음 │

│시설│복지, 편의  │소방시설의 적절성   │위험이    │불량        │있음        │일부 기능   │          │

│    │제공 시설   │                    │심각함    │            │            │부적합      │          │

├──┼──────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│안전│위험안내시설│방송, 경보설비의    │미설치    │방송,       │안내 불가   │외형의      │이상 없음 │

│시설│            │기능, 화재 시 안내  │          │경보설비    │            │손상, 변형, │          │

│    │            │가능 여부           │          │불량        │            │노후        │          │

│    ├──────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │긴급대응시설│피난시설의 위치,    │미설치    │피난불가    │피난 장애   │피난 장애   │이상 없음 │

│    │            │화재 시 피난 가능   │          │            │            │있으나      │          │

│    │            │여부                │          │            │            │현장 조치   │          │

│    │            │                    │          │            │            │완료        │          │

│    │            ├──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │            │피난시설 내 방송,   │미설치    │방송,       │기능        │외형의      │이상 없음 │

│    │            │경보 설비의 설치,   │          │경보설비    │부적합      │손상, 변형, │          │

│    │            │기능                │          │불량        │            │노후        │          │

│    ├──────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │점검        │안전시설의 점검 및  │미점검    │조치 불량   │점검 미흡   │조치 미흡   │이상 없음 │

│    │            │조치 여부           │          │            │            │            │          │

└──┴──────┴──────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

 5) 공동구

┌──┬────────────────────────────────────────────────────┐

│분야│평가 기준                                                                                               │

│    ├───────┬───────────┬────────────────────────────────┤

│    │항목          │세부항목              │평가 점수                                                       │

│    │              │                      ├─────┬──────┬──────┬──────┬─────┤

│    │              │                      │1점       │2점         │3점         │4점         │5점       │

├──┼───────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│지하│소화기        │소화기의              │소화기    │소화기      │소화기      │소화기      │이상 없음 │

│구의│              │종류(A3,B5,C) 적합성  │미비치    │능력단위    │적응성      │압력        │          │

│소방│              │                      │          │부적합      │부적합      │부적합      │          │

│시설│              ├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │소화기                │소화기    │소화기      │소화기      │소화기      │이상 없음 │

│    │              │중량(7킬로그램        │운반 불가 │중량 초과   │운반        │사용        │          │

│    │              │이하) 적합성          │          │            │어려움      │어려움      │          │

│    │              ├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │출입구(환기구,        │미비치    │출입구에    │환기구,     │수량 부족   │이상 없음 │

│    │              │작업구) 부근 5개      │          │미비치      │작업구에    │            │          │

│    │              │이상 설치 여부        │          │            │미비치      │            │          │

│    ├───────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │자동소화장치  │발전실(300제곱미터    │미설치    │작동 기능   │작동은      │외형의      │이상 없음 │

│    │              │미만) 등              │          │일부 불량   │되나 약제   │손상, 변형, │          │

│    │              │자동소화장치 등       │          │            │부족 및     │부식 등     │          │

│    │              │설치 적합성           │          │            │완전        │            │          │

│    │              │                      │          │            │소화가      │            │          │

│    │              │                      │          │            │불가        │            │          │

│    │              ├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │제어반, 분전반 마다   │미설치    │대부분      │일부        │일부 기능   │이상 없음 │

│    │              │자동소화장치 또는     │          │미설치      │미설치      │및 외형의   │          │

│    │              │소공간용소화용구      │          │            │            │부적합      │          │

│    │              │설치 적합성           │          │            │            │            │          │

│    │              ├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │케이블                │미설치    │작동 기능   │작동은      │일부 기능   │이상 없음 │

│    │              │접속부(절연유 포함    │          │일부 불량   │되나 약제   │및 외형의   │          │

│    │              │접속부 만)            │          │및 심한     │부족 및     │부적합      │          │

│    │              │자동소화장치 설치     │          │상태        │완전        │            │          │

│    │              │적합성                │          │            │소화가      │            │          │

│    │              │                      │          │            │불가(방호   │            │          │

│    │              │                      │          │            │공간 미     │            │          │

│    │              │                      │          │            │구획)       │            │          │

│    ├───────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │자동화재      │감지기                │발화지점  │온도확인    │발화지점,   │일부 기능   │이상 없음 │

│    │탐지설비      │발화지점(1미터단위)   │확인 불가 │불가        │온도 오차   │및 외형의   │          │

│    │              │및 온도 확인 기능     │          │            │            │부적합      │          │

│    │              │여부                  │          │            │            │            │          │

│    │              ├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │감지기 설치 위치      │미설치    │수직거리    │중심부에    │일부 기능   │이상 없음 │

│    │              │적합성(천장 중심부,   │          │초과        │미설치      │및 외형의   │          │

│    │              │수직거리              │          │            │            │부적합      │          │

│    │              │30센티미터이내)       │          │            │            │            │          │

│    │              ├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │감지기는 먼지,        │오작동    │방수형      │영향을      │일부 기능   │이상 없음 │

│    │              │습기(방수형) 영향을   │발생      │아님(습기   │미침        │및 외형의   │          │

│    │              │받지 않는지 여부      │          │있음)       │            │부적합      │          │

│    ├───────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │유도등        │출입구 피난구유도등   │미설치(사 │크기        │점등 불량   │일부 기능   │이상 없음 │

│    │              │적합성                │람 출입구)│부적합      │            │및 외형의   │          │

│    │              │                      │          │            │            │부적합      │          │

│    ├───────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │연소방지설비  │배관, 헤드,           │미설치    │작동 불량   │작동 기능   │외형의      │이상 없음 │

│    │              │살수구역, 송수구의    │          │            │일부 불량   │손상, 변형, │          │

│    │              │적합성                │          │            │및 심한     │부식 등     │          │

│    │              │                      │          │            │상태        │            │          │

│    ├───────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │연소방지재    │설치위치(분기구,      │미설치    │설치        │설치        │시험성적서  │이상 없음 │

│    │              │인입부, 인출부,       │          │장소의      │길이의      │미 보관     │          │

│    │              │절연유순환펌프 설치   │          │부적합      │부적합      │            │          │

│    │              │장소, 기타            │          │            │            │            │          │

│    │              │화재위험장소) 및      │          │            │            │            │          │

│    │              │길이 (시험성적서      │          │            │            │            │          │

│    │              │명시)의 적합성        │          │            │            │            │          │

│    ├───────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │방화벽        │닫힌 상태 또는        │미설치    │개방상태    │자동폐쇄    │외형의      │이상 없음 │

│    │              │자동폐쇄장치의 기능   │          │            │장치 불량   │손상, 변형, │          │

│    │              │여부                  │          │            │            │부식 등     │          │

│    │              ├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │출입문(방화문) 및     │방화문    │관통부      │방화문 폐쇄 │관통부      │이상 없음 │

│    │              │관통부 마감 상태      │미설치    │마감 안함   │불량(완전히 │일부        │          │

│    │              │                      │          │            │닫히지      │부적합      │          │

│    │              │                      │          │            │않음)       │            │          │

│    ├───────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │무선통신보조  │무전기접속단자 설치   │미설치    │3중 2군데   │3중 1군데   │외형의      │이상 없음 │

│    │설비          │상태(방재실, 공동구   │          │미설치      │미설치      │손상, 변형, │          │

│    │              │입구, 지상 송수구)    │          │(통신 불량) │(통신 불량) │부식 등     │          │

│    ├───────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │통합감시시설  │119상황실과의         │미설치    │통신 불가   │통신 일부   │외형의      │이상 없음 │

│    │              │통신상태              │          │            │불량        │손상, 변형, │          │

│    │              │                      │          │            │            │부식 등     │          │

├──┼───────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│지하│전원설비      │비상전원설비의 비상   │비상전원설│작동 불량   │작동 기능   │외형의      │이상 없음 │

│구의│              │시 전환 등 상태       │비 미설치 │            │일부 불량   │손상, 변형, │          │

│부대│              │                      │          │            │및 심한     │부식 등     │          │

│설비│              │                      │          │            │상태        │            │          │

│    ├───────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │급배수설비    │배수설비의            │미설치    │배수펌프,   │수도관과    │외형의      │이상 없음 │

│    │              │성능 및 기능          │          │펌프        │수전 불량   │손상, 변형, │          │

│    │              │                      │          │제어반,     │            │부식 등     │          │

│    │              │                      │          │집수정,     │            │            │          │

│    │              │                      │          │배수관      │            │            │          │

│    │              │                      │          │불량        │            │            │          │

│    ├───────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │조명설비      │조명설비의            │미설치    │방수형,     │조명 작동   │조도 불량   │이상 없음 │

│    │              │상태(방수형, 방폭형,  │          │방폭형,     │불량        │            │          │

│    │              │내부식성) 및 기능     │          │내부식성    │            │            │          │

│    │              │                      │          │아님        │            │            │          │

│    ├───────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │중앙통제실    │통제실의              │미설치    │다른        │통제구역    │출입 통제   │이상 없음 │

│    │(중앙통제설비)│구획 및 통제          │          │공간과 미   │미 설정     │미흡        │          │

│    │              │                      │          │구획        │            │            │          │

│    │              ├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │직원(2명이상) 및      │직원 없음 │직원 1명    │2명 있으나  │감시 미흡   │이상 없음 │

│    │              │24시간 감시 체제      │          │            │24시간      │            │          │

│    │              │이상 유무             │          │            │감시 안됨   │            │          │

│    │              ├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │중앙통제설비의        │미설치    │작동 불량   │작동 기능   │외형의      │이상 없음 │

│    │              │상태 및 기능          │          │            │일부 불량   │손상, 변형, │          │

│    │              │                      │          │            │및 심한     │부식 등     │          │

│    │              │                      │          │            │상태        │            │          │

│    │              ├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │무정전전원장치의      │미설치    │작동 불량   │작동 기능   │외형의      │이상 없음 │

│    │              │상태 및 기능          │          │            │일부 불량   │손상, 변형, │          │

│    │              │                      │          │            │및 심한     │부식 등     │          │

│    │              │                      │          │            │상태        │            │          │

│    ├───────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │방재설비      │이상침수경보설비,     │미설치    │이상침수경  │침입감지    │외형의      │이상 없음 │

│    │              │침입감지설비의 상태   │          │보설비      │설비 작동   │손상, 변형, │          │

│    │              │및 기능               │          │작동 불량   │불량        │부식 등     │          │

│    ├───────┼───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │출입구        │출입구, 환기구        │미설치    │작동 불량   │작동 기능   │외형의      │이상 없음 │

│    │감시 장치     │감지장치 또는         │          │            │일부 불량   │손상, 변형, │          │

│    │              │폐쇄회로 등 상태 및   │          │            │및 심한     │부식 등     │          │

│    │              │기능                  │          │            │상태        │            │          │

│    │              ├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │유사 시 내부 진입     │미설치    │잠금장치    │열쇠 미     │외형의      │이상 없음 │

│    │              │잠금장치 설치 상태    │          │내부 설치   │보관        │손상, 변형, │          │

│    │              │및 열쇠 보관 상태     │          │            │            │부식 등     │          │

│    │              ├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │비상통신설비(비상전   │미설치    │작동 불량   │작동 기능   │외형의      │이상 없음 │

│    │              │화, 인터폰) 또는      │          │            │일부 불량   │손상, 변형, │          │

│    │              │무선통신설비의 상태   │          │            │및 심한     │부식 등     │          │

│    │              │및 기능               │          │            │상태        │            │          │

└──┴───────┴───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

6) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

┌──┬────────────────────────────────────────────────────┐

│분야│평가 기준                                                                                               │

│    ├───────┬──────────┬─────────────────────────────────┤

│    │항목          │세부항목            │평가 점수                                                         │

│    │              │                    ├──────┬──────┬──────┬──────┬─────┤

│    │              │                    │1점         │2점         │3점         │4점         │5점       │

├──┼───────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│위험│물분무 설비   │복사열 노출 방호    │작동 불가   │작동은      │방호성능이  │방호성능은  │이상 없음 │

│물  │              │                    │            │하나        │다소        │이상 없으나 │          │

│(가 │              │                    │            │성능이      │미흡함      │일부 부적합 │          │

│스) │              │                    │            │부족　      │            │            │          │

│소화├───────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│설비│수막 설비     │복사열 노출 방호,   │작동 불가   │작동은      │방호 등     │방호 등     │이상 없음 │

│    │              │가스 기화 유발      │            │하나        │성능이      │성능은 이상 │          │

│    │              │둑, 방유제 등에 설치│            │성능이      │다소        │없으나 일부 │          │

│    │              │                    │            │부족        │미흡함      │부적합      │          │

│    ├───────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │자동분말소화  │탱크 상부 안전밸브, │작동 불가   │작동은      │성능이      │성능은 이상 │이상 없음 │

│    │설비          │펌프, 등에서 발생할 │            │하나        │다소        │없으나 일부 │          │

│    │              │수 있는 화재에 대비 │            │성능이      │미흡함      │부적합　    │          │

│    │              │                    │            │부족        │            │            │          │

│    ├───────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │포소화설비    │수원                │수원 공급   │수원        │수원 공급   │저수위 등   │이상 없음 │

│    │(고발포,      │                    │불가        │기준량      │밸브 차단   │기기        │          │

│    │도포에 의한   │                    │            │부족        │및          │불량(공급   │          │

│    │증기발생 억제)│                    │            │            │공급설비    │이상 없음)  │          │

│    │              │                    │            │            │불량        │            │          │

│    │              ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │가압송수장치        │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │경미한      │이상 없음 │

│    │              │                    │또는 매우   │일부 불량   │되나 기준   │손상 등     │          │

│    │              │                    │심각한      │및 심한     │미달        │            │          │

│    │              │                    │상태        │상태        │            │            │          │

│    │              ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │약제저장탱크        │약제 없음   │약제 부족   │밸브 폐쇄   │외형의      │이상 없음 │

│    │              │                    │또는 공급   │및 심각한   │상태 및     │손상, 부식  │          │

│    │              │                    │불가        │상태        │공급 장애,  │등 경미한   │          │

│    │              │                    │            │            │심한 장애   │불량        │          │

│    │              ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │약제혼합장치        │혼합 불가   │혼합 비율   │밸브 폐쇄   │외형의      │이상 없음 │

│    │              │                    │            │등 부적합   │상태 및     │손상, 부식  │          │

│    │              │                    │            │            │공급 장애,  │등 경미한   │          │

│    │              │                    │            │            │심한 장애   │불량        │          │

│    │              ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │기동장치            │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │외형의      │이상 없음 │

│    │              │                    │또는 매우   │일부 불량   │되나 기준   │손상, 부식  │          │

│    │              │                    │심각한      │및 심한     │미달        │등 경미한   │          │

│    │              │                    │상태        │상태        │            │불량        │          │

│    │              ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │전동기 제어장치     │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │외형의      │이상 없음 │

│    │              │                    │또는 매우   │일부 불량   │되나 기준   │손상, 부식  │          │

│    │              │                    │심각한      │및 심한     │미달        │등 경미한   │          │

│    │              │                    │상태        │상태        │            │불량        │          │

│    │              ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │유수, 압력검지장치  │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │외형의      │이상 없음 │

│    │              │                    │또는 매우   │일부 불량   │되나 기준   │손상, 부식  │          │

│    │              │                    │심각한      │및 심한     │미달        │등 경미한   │          │

│    │              │                    │상태        │상태        │            │불량        │          │

│    │              ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │배관 등             │배관 누수   │배관의      │배관의      │외형의      │이상 없음 │

│    │              │                    │등이 매우   │폐쇄, 변형, │폐쇄(개방   │손상, 부식  │          │

│    │              │                    │심각한      │균열,       │가능),      │등 경미한   │          │

│    │              │                    │상태        │부식이      │변형, 균열, │불량        │          │

│    │              │                    │            │심한 상태   │부식,       │            │          │

│    │              │                    │            │            │도장상태    │            │          │

│    │              │                    │            │            │일부 불량   │            │          │

│    │              ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │포방출구            │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │외형의      │이상 없음 │

│    │              │                    │또는 매우   │일부 불량   │되나 기준   │손상, 부식  │          │

│    │              │                    │심각한      │및 심한     │미달        │등 경미한   │          │

│    │              │                    │상태        │상태        │            │불량        │          │

│    │              ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │포소화전            │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │외형의      │이상 없음 │

│    │              │                    │또는 매우   │일부 불량   │되나 기준   │손상, 부식  │          │

│    │              │                    │심각한      │및 심한     │미달        │등 경미한   │          │

│    │              │                    │상태        │상태        │            │불량        │          │

│    │              ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │연결송액구          │작동 불가   │작동 기능   │작동은      │외형의      │이상 없음 │

│    │              │                    │또는 매우   │일부 불량   │되나 기준   │손상, 부식  │          │

│    │              │                    │심각한      │및 심한     │미달        │등 경미한   │          │

│    │              │                    │상태        │상태        │            │불량        │          │

│    │              ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│    │              │예비동력원          │미설치      │작동 기능   │작동은      │외형의      │이상 없음 │

│    │              │                    │또는 작동   │일부 불량   │되나 기준   │손상, 부식  │          │

│    │              │                    │불가,       │및 심한     │미달        │등 경미한   │          │

│    │              │                    │매우        │상태        │            │불량        │          │

│    │              │                    │심각한      │            │            │            │          │

│    │              │                    │상태        │            │            │            │          │

└──┴───────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

7) 발전소시설

┌───┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│분야  │평가 기준                                                                                                   │

│      ├───────┬───────────┬──────────────────────────────────┤

│      │항목          │세부항목              │평가 점수                                                           │

│      │              │                      ├──────┬──────┬───────┬──────┬─────┤

│      │              │                      │1점         │2점         │3점           │4점         │5점       │

├───┼───────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│위험  │포소화설비    │수원                  │수원 공급   │수원        │수원 공급     │저수위 등   │이상 없음 │

│물소  │              │                      │불가        │기준량      │밸브 차단     │기기        │          │

│화설  │              │                      │            │부족        │및 공급설비   │불량(공급   │          │

│비    │              │                      │            │            │불량          │이상 없음)  │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │가압송수장치          │작동 불가   │작동 기능   │작동은        │경미한      │이상 없음 │

│      │              │                      │또는        │일부 불량   │되나 기준     │손상 등     │          │

│      │              │                      │심각한      │및 심한     │미달          │            │          │

│      │              │                      │상태        │상태        │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │약제저장탱크          │약제 없음   │약제 부족   │밸브 폐쇄     │외형의      │이상 없음 │

│      │              │                      │또는 공급   │및 심각한   │상태 및       │손상, 부식  │          │

│      │              │                      │불가        │상태        │공급 장애,    │등 경미한   │          │

│      │              │                      │            │            │심한 장애     │불량        │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │약제혼합장치          │혼합 불가   │혼합 비율   │밸브 폐쇄     │외형의      │이상 없음 │

│      │              │                      │            │등 부적합   │상태 및       │손상, 부식  │          │

│      │              │                      │            │            │공급 장애,    │등 경미한   │          │

│      │              │                      │            │            │심한 장애     │불량        │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │기동장치              │작동 불가   │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │                      │또는 매우   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │                      │심각한      │및 심한     │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │                      │상태        │상태        │              │불량        │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │전동기 제어장치       │작동 불가   │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │                      │또는 매우   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │                      │심각한      │및 심한     │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │                      │상태        │상태        │              │불량        │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │유수, 압력검지장치    │작동 불가   │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │                      │또는 매우   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │                      │심각한      │및 심한     │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │                      │상태        │상태        │              │불량        │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │배관 등               │배관의      │배관의      │배관의        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │                      │누수 등     │폐쇄, 변형, │폐쇄(개방     │손상, 부식  │          │

│      │              │                      │심각한      │균열,       │가능), 변형,  │등 경미한   │          │

│      │              │                      │상태        │부식이      │균열, 부식,   │불량        │          │

│      │              │                      │            │심한 상태   │도장상태      │            │          │

│      │              │                      │            │            │일부 불량     │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │포방출구              │작동 불가   │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │                      │또는 매우   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │                      │심각한      │및 심한     │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │                      │상태        │상태        │              │불량        │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │포소화전              │작동 불가   │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │                      │또는 매우   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │                      │심각한      │및 심한     │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │                      │상태        │상태        │              │불량        │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │연결송액구            │작동 불가   │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │                      │또는 매우   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │                      │심각한      │및 심한     │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │                      │상태        │상태        │              │불량        │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │예비동력원            │미설치      │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │                      │또는 작동   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │                      │불가, 매우  │및 심한     │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │                      │심각한      │상태        │              │불량        │          │

│      │              │                      │상태        │            │              │            │          │

├───┼───────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│발전  │제조소등의    │분무도장 작업 등의    │가연성      │배출 설비   │배출설비      │배출설비    │이상 없음 │

│소    │위치·구조 및 │일반취급소 기준       │증기, 미분  │작동 불량   │기준          │외기타      │          │

│시설  │설비기준      │적합성                │배출 설비   │            │부적합        │기준        │          │

│등    │              │                      │미설치(체   │            │              │부적합      │          │

│      │              │                      │류 우려     │            │              │            │          │

│      │              │                      │있는 장소)  │            │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │열처리 작업 등의      │위험온도    │경보장치    │경보장치      │경보장치    │이상 없음 │

│      │              │일반 취급소 기준      │경보장치    │작동 불량   │기능의        │외기타      │          │

│      │              │적합성                │미설치      │            │부적합,       │기준        │          │

│      │              │                      │            │            │손상, 변형    │부적합      │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │그 밖의 위험물        │기타        │기타        │기타          │화재위험    │이상 없음 │

│      │              │취급소 설치 기준      │취급소의    │취급소의    │취급소의      │이 경미함   │          │

│      │              │등의 적합성           │화재        │화재        │화재 위험     │            │          │

│      │              │                      │위험성이    │위험이      │다소 있음     │            │          │

│      │              │                      │심각함      │있음        │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │기타 제조소등의       │기타 저장,  │부적합한    │부적합이      │경미한      │이상 없음 │

│      │              │시설기준 적합성       │취급소      │사항이      │다소 있음     │부적합이    │          │

│      │              │                      │등의        │있음        │              │있음        │          │

│      │              │                      │기준에      │            │              │            │          │

│      │              │                      │심각한      │            │              │            │          │

│      │              │                      │부적합      │            │              │            │          │

│      ├───────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │공정          │고온, 고압, 액위 등   │미설치      │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │이상 시 경보장치      │또는 작동   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │설치 및 기능의        │불가, 매우  │및 심한     │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │적절성                │심각한      │상태        │              │불량        │          │

│      │              │                      │상태        │            │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │건조기, 가열기 등     │미설치      │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │자동온도 제어장치의   │또는 작동   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │기능의 적절성 및      │불가, 매우  │및 심한     │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │화재 위험성(간접      │심각한      │상태        │              │불량        │          │

│      │              │가열 구조 등)         │상태        │            │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │과압을 방지하는       │미설치      │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │장치의 기능의         │또는 작동   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │적절성                │불가, 매우  │및 심한     │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │                      │심각한      │상태        │              │불량        │          │

│      │              │                      │상태        │            │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │화재 등 비상시 연료   │미설치      │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │공급 차단 등 인터록   │또는 작동   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │장치 또는 긴급        │불가, 매우  │및 심한     │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │차단장치 기능의       │심각한      │상태        │              │불량        │          │

│      │              │적절성                │상태        │            │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │도장 지역 등          │미설치      │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │불꽃감지장치 설치     │또는 작동   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │및 불꽃에 의한        │불가, 매우  │및 심한     │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │전력차단장치 등       │심각한      │상태        │              │불량        │          │

│      │              │방호장치의 기능       │상태        │            │              │            │          │

│      │              │적절성                │            │            │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │공정설비 등의 과열,   │미설치      │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │고온표면, 정기적      │또는 작동   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │결함여부              │불가, 매우  │및 심한     │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │                      │심각한      │상태        │              │불량        │          │

│      │              │                      │상태        │            │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │화염방지기 설치       │미설치      │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │상태                  │또는 작동   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │                      │불가, 매우  │및 심한     │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │                      │심각한      │상태        │              │불량        │          │

│      │              │                      │상태        │            │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │폭발, 화재, 누출      │미설치      │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │방지 긴급차단장치     │또는 작동   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │설치 및 기능 적합성   │불가, 매우  │및 심한     │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │                      │심각한      │상태        │              │불량        │          │

│      │              │                      │상태        │            │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │계측제어장치 기능의   │미설치      │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │이상 유무             │또는 작동   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │                      │불가, 매우  │            │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │                      │심각한      │            │              │불량        │          │

│      │              │                      │상태        │            │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │피뢰침 등 설치 여부   │피뢰설비    │피뢰설비    │피뢰설비의    │피뢰설비    │이상 없음 │

│      │              │                      │미설치(법   │의 중요한   │돌침,         │의 전선     │          │

│      │              │                      │적설치대    │기능을      │피뢰도선      │등 손상,    │          │

│      │              │                      │상)         │발휘할 수   │등 일부       │노후        │          │

│      │              │                      │            │없는        │부적합        │            │          │

│      │              │                      │            │부적합      │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │비상발전기 등 예비    │미설치      │작동 기능   │작동은        │외형의      │이상 없음 │

│      │              │동력원의 기능 및      │또는 작동   │일부 불량   │되나 기준     │손상, 부식  │          │

│      │              │적절성                │불가, 매우  │            │미달          │등 경미한   │          │

│      │              │                      │심각한      │            │              │불량        │          │

│      │              │                      │상태        │            │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │에너지저장장치,       │화재        │화재        │화재          │화재위험    │이상 없음 │

│      │              │배터리 설비 등의      │위험이      │위험이      │위험이        │은 없으나   │          │

│      │              │화재 위험성 여부      │매우 큼     │있음        │다소 있음     │위험성이    │          │

│      │              │                      │            │            │              │존재함      │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │기타 공정설비의       │화재        │화재        │화재          │화재위험    │이상 없음 │

│      │              │화재 위험성           │위험이      │위험이      │위험이        │은 없으나   │          │

│      │              │                      │매우 큼     │있음        │다소 있음     │위험성이    │          │

│      │              │                      │            │            │              │존재함      │          │

│      ├───────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │소화기        │적응성 있는 소화기    │소화기      │적응성      │적응성        │일부 손상,  │이상 없음 │

│      │              │비치 여부(금수성 등   │미설치      │없는        │있는          │변형, 노후  │          │

│      │              │화학물질 적응성)      │            │소화기      │소화기        │등          │          │

│      │              │                      │            │비치        │설치되었으    │            │          │

│      │              │                      │            │            │나 기능       │            │          │

│      │              │                      │            │            │불량          │            │          │

│      ├───────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │소화설비 등   │물과 급격한 반응을    │미설치      │적응성      │적응성 있는   │일부 손상,  │이상 없음 │

│      │              │발생할 수 있는 물질   │            │없는        │소화설비      │변형, 노후  │          │

│      │              │보관, 취급 장소의     │            │소화설비    │설치되었으    │등          │          │

│      │              │적응성 여부           │            │설치        │나 기능       │            │          │

│      │              │                      │            │            │불량          │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │분말 또는             │미설치      │적응성      │적응성        │일부 손상,  │이상 없음 │

│      │              │가스계소화약제(이산   │            │없는        │있는          │변형, 노후  │          │

│      │              │화탄소 등)와 반응할   │            │소화설비    │소화설비      │등          │          │

│      │              │수 있는 물질 보관,    │            │설치        │설치되었으    │            │          │

│      │              │취급 장소의 적응성    │            │            │나 기능       │            │          │

│      │              │여부                  │            │            │불량          │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │화재 위험이 높은      │미설치      │적응성      │적응성 있는   │일부 손상,  │이상 없음 │

│      │              │공정장치내부에        │            │없는        │소화기        │변형, 노후  │          │

│      │              │소화설비 설치 및      │            │소화설비    │설치되었으    │등          │          │

│      │              │기능의 적절성 여부    │            │설치        │나 기능       │            │          │

│      │              │                      │            │            │불량          │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │제어실, 전산실 등의   │미설치      │적응성      │적응성 있는   │일부 손상,  │이상 없음 │

│      │              │플로어덕트(floor      │            │없는        │소화설비      │변형, 노후  │          │

│      │              │duct)  내부의 소화    │            │소화설비    │설치되었으    │등          │          │

│      │              │설비 설치 및 기능의   │            │설치        │나 기능       │            │          │

│      │              │적절성 여부           │            │            │불량          │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │제어실, 전산실 등에   │미설치      │적응성      │적응성        │일부 손상,  │이상 없음 │

│      │              │설치된                │            │없는        │있는 소화     │변형, 노후  │          │

│      │              │스프링클러설비의      │            │소화설비    │설비 설치     │등          │          │

│      │              │적합 여부             │            │설치        │되었으나      │            │          │

│      │              │                      │            │            │기능 불량     │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │공정에 설치된 기타    │미설치      │적응성      │적응성        │일부 손상,  │이상 없음 │

│      │              │소화설비의 기능       │            │없는        │있는 소화     │변형, 노후  │          │

│      │              │적절성                │            │소화설비    │설비 설치     │등          │          │

│      │              │                      │            │설치        │되었으나      │            │          │

│      │              │                      │            │            │기능 불량     │            │          │

│      ├───────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │경보설비      │제어실, 전산실 등의   │흡입관      │플로어덕    │공기가        │일부 막힘,  │이상 없음 │

│      │              │공기흡입형감지기의    │미설치      │트 내       │빠져나가는    │손상, 노후  │          │

│      │              │흡입관의 위치[공기가  │            │미설치      │위치에        │등          │          │

│      │              │빠져나가는 위치,      │            │            │설치 안함     │            │          │

│      │              │플로어덕트(floor      │            │            │              │            │          │

│      │              │duct) 내부 등]        │            │            │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │소음으로 인한 경보    │소음 많은   │설치되었    │전체적으로    │일부 작동   │이상 없음 │

│      │              │인식불량에 대비하여   │장소에      │으나 멀리   │밝기 등이     │불량 및     │          │

│      │              │경광등 또는           │미설치      │떨어져      │너무 낮아     │기능        │          │

│      │              │시각경보기 설치       │            │모든        │눈으로        │손상이      │          │

│      │              │상태 및 기능          │            │사람이      │확인하기      │있음        │          │

│      │              │                      │            │확인하기    │어려움        │            │          │

│      │              │                      │            │어려움      │              │            │          │

│      ├───────┼───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │기타          │가연성 물질을         │미설치      │적응성      │적응성        │일부 손상,  │이상 없음 │

│      │              │이송하는 덕트 등      │            │없는        │있는          │변형, 노후  │          │

│      │              │내부의 화재감지 및    │            │감지기,     │감지기,       │등          │          │

│      │              │소화설비의 설치       │            │소화설비    │소화설비      │            │          │

│      │              │여부 및 적절성        │            │설치        │설치되었으    │            │          │

│      │              │                      │            │            │나 기능       │            │          │

│      │              │                      │            │            │불량          │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │컨베이어 등 방화      │미설치      │작동 기능   │작동은        │일부 손상,  │이상 없음 │

│      │              │구획 관통부           │            │일부 불량   │되나 기준     │변형, 노후  │          │

│      │              │스프링클러 등 설치    │            │및 심한     │미달          │등          │          │

│      │              │여부 및 조치 적절성   │            │상태        │              │            │          │

│      │              ├───────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│      │              │기타 공정에 필요한    │미설치      │적응성      │적응성        │일부 손상,  │이상 없음 │

│      │              │소방시설의 기능의     │            │없는        │있는 소화     │변형, 노후  │          │

│      │              │적절성                │            │소화설비    │설비 설치     │등          │          │

│      │              │                      │            │설치        │되었으나      │            │          │

│      │              │                      │            │            │기능 불량     │            │          │

└───┴───────┴───────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴─────┘

별표 0006: 비상대응조직 및 교육훈련 분야 평가기준(제7조제1항제4호 관련)

■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 6] 

비상대응조직 및 교육훈련 분야 평가기준(제7조제1항제4호 관련)

1. 공통진단항목

 - 일반진단

┌──┬────────────────────────────────────────────────────┐

│분야│평가 기준                                                                                               │

│    ├────┬────────┬──────────────────────────────────────┤

│    │항목    │세부항목        │평가 점수                                                                   │

│    │        │                ├──────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│    │        │                │1점         │2점           │3점           │4점           │5점           │

├──┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│소방│소방    │소방교육 실시   │교육 미실시 │방재실        │안전관리      │입주자,       │대부분의      │

│교육│교육    │                │            │인원만 참여   │조직만 참여   │종업원 등     │직원          │

│훈련│        │                │            │              │              │대부분        │참여하였으며  │

│    │        │                │            │              │              │참여하였으나  │, 내용도      │

│    │        │                │            │              │              │, 내용이      │충실한 교육   │

│    │        │                │            │              │              │미흡          │실시          │

│    ├────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│    │소방    │소방훈련 실시   │훈련 미실시 │훈련 중       │훈련 중       │종합훈련을    │소방서와      │

│    │훈련    │                │            │일부만(소화   │일부만        │대부분 직원   │합동훈련,     │

│    │        │                │            │기, 소화전    │대부분 직원   │참여하였으나  │직원 대부분   │

│    │        │                │            │등)           │참여          │매번 동일     │참여,         │

│    │        │                │            │일부인원으로  │              │상황(시나리   │시나리오      │

│    │        │                │            │자체적으로    │              │오)으로 실시  │변경          │

│    │        │                │            │실시          │              │              │              │

├──┼────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│비상│자위    │초기대응체계    │체계 미     │체계          │체계          │일부 미흡     │체계          │

│대응│소방대  │                │구성(편성)  │구성(편성)되  │구성(편성)되  │              │구성(편성),   │

│조직│        │                │            │었으나 실제와 │어 있으나     │              │임무숙지,     │

│    │        │                │            │동떨어진      │임무 미 숙지  │              │실제          │

│    │        │                │            │구성, 임무 미 │              │              │적용가능      │

│    │        │                │            │숙지          │              │              │              │

│    │        ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│    │        │자위소방대 조직 │조직 미 구성│조직          │조직          │조직 구성 상  │실제 적용     │

│    │        │                │            │구성되었으나  │구성되어      │일부 미흡     │가능한 조직,  │

│    │        │                │            │실제와        │있으나 각     │              │주, 야, 휴일  │

│    │        │                │            │동떨어진      │팀의 역할     │              │조직 구성,    │

│    │        │                │            │구성, 임무    │분배미흡(주,  │              │역할 분배     │

│    │        │                │            │미 숙지       │야간, 휴일    │              │적합          │

│    │        │                │            │              │적용 부적합)  │              │              │

│    │        ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│    │        │임무 숙지 여부  │각 조직원   │임무는        │각자의        │변경된        │각 조직원의   │

│    │        │                │임무 분배   │분배되어      │구체적인      │인원에 대한   │임무 및       │

│    │        │                │없음        │있으나 임무   │임무에 대한   │적용 미흡 등  │행동에 대해   │

│    │        │                │            │숙지 불량     │정확한 지식,  │              │숙지한 상태,  │

│    │        │                │            │              │행동 요령을   │              │변경인원      │

│    │        │                │            │              │숙지 못함     │              │적용          │

│    │        ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│    │        │교육훈련 실시   │교육훈련    │자위소방대중  │대부분        │일부인원 미   │모든 조직이   │

│    │        │                │미실시      │일부 인원만   │참여하였으나  │참여, 훈련    │참여하고      │

│    │        │                │            │참여          │일부 팀(주,   │내용 미흡 등  │훈련 내용 등  │

│    │        │                │            │              │야간, 휴일조  │              │적합          │

│    │        │                │            │              │등)이 미 참여 │              │              │

├──┼────┼────────┼──────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│비상│비상대응│비상대응조직 및 │2) 현장진단 평가 점수 환산(5점 척도)                                        │

│대응│훈련    │교육훈련 파트   │┌────┬───┬───┬───┬───┬──┐                          │

│훈련│평가    │총점 중         ││현장진단│100점 │89점  │79점  │69점  │59점│                          │

│    │점수    │90퍼센트 차지   ││점수    │~90점 │~80점 │~70점 │~60점 │이하│                          │

│    │(100점  │                │├────┼───┼───┼───┼───┼──┤                          │

│    │만점)   │                ││평가    │5     │4     │3     │2     │1   │                          │

│    │        │                ││기준    │      │      │      │      │    │                          │

│    │        │                │└────┴───┴───┴───┴───┴──┘                          │

└──┴────┴────────┴──────────────────────────────────────┘

2. 시설별 추가 진단항목

 1) 공항시설

┌──┬──────────────────────────────────────────────────┐

│분야│평가 기준                                                                                           │

│    ├─────┬────────────┬───────────────────────────────┤

│    │항목      │세부항목                │평가 점수                                                     │

│    │          │                        ├─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤

│    │          │                        │1점       │2점       │3점       │4점         │5점         │

├──┼─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│공항│일반 교육 │구조, 소방직원 교육     │교육      │3개 중    │3개중     │교육은      │교육 모두   │

│교육│훈련      │적합성 - 초기 1주,      │미실시    │1개만     │2개만     │모두        │받고, 내용  │

│훈련│          │직무 1주, 정기          │          │받은      │받은      │받았으나    │충실함      │

│    │          │1주/2년                 │          │사람이    │사람이    │교육 내용   │            │

│    │          │                        │          │있음      │있음      │부실        │            │

│    │          ├────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│    │          │연료 및                 │교육훈련  │교육훈련  │교육훈련  │교육훈련은  │모두 받고   │

│    │          │위험물취급종사자        │미실시    │받지 않은 │받지 않은 │모두        │내용도      │

│    │          │교육, 훈련              │          │사람이    │사람이    │받았으나    │충실함      │

│    │          │                        │          │5명 이상  │2명 이상  │내용 부실   │            │

│    ├─────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤

│    │공항비상계│교육훈련 시기 등        │훈련      │종합훈련  │부분훈련  │도상훈련    │　모든      │

│    │획 훈련   │적절성 -                │미실시    │2년 안에  │미실시    │미실시,     │훈련을      │

│    │          │종합훈련(2년),          │          │미실시    │          │내용 부실   │실시하고    │

│    │          │부분훈련(종합안한 해),  │          │          │          │            │내용도      │

│    │          │도상(6개월)             │          │          │          │            │충실함      │

└──┴─────┴────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘

 2) 철도시설

┌───┬─────────────────┬──────────────────────────────┐

│분야  │                                  │평가 기준                                                   │

│      ├─────┬───────────┼──────────────────────────────┤

│      │항목      │세부항목              │평가 점수                                                   │

│      │          │                      ├───┬──────┬─────┬──────┬──────┤

│      │          │                      │1점   │2점         │3점       │4점         │5점         │

├───┼─────┼───────────┼───┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│교육  │안전 교육 │ 철도종사자의         │교육  │종사자      │종사자    │종사자      │종사자      │

│훈련  │          │안전교육 적합 여부    │미실시│일부만      │대부분    │모두 참여,  │모두 참여,  │

│      │          │-6시간이상/분기(강의  │      │참여, 내용  │참여,     │강의 및     │강의 및     │

│      │          │및 실습)              │      │부실, 강의  │내용부실, │실습으로    │실습으로    │

│      │          │                      │      │및          │강의 및   │이루어짐,   │이루어짐,   │

│      │          │                      │      │실습으로    │실습으로  │내용 부실   │내용 충실   │

│      │          │                      │      │이루어      │이루어    │            │            │

│      │          │                      │      │지지 않음   │지지 않음 │            │            │

└───┴─────┴───────────┴───┴──────┴─────┴──────┴──────┘

 3) 도시철도시설

┌───┬───────────────────────────────────────────────┐

│분야  │평가 기준                                                                                     │

│      ├─────┬─────────┬───────────────────────────────┤

│      │항목      │세부항목          │평가 점수                                                     │

│      │          │                  ├───┬───────┬─────┬──────┬──────┤

│      │          │                  │1점   │2점           │3점       │4점         │5점         │

├───┼─────┼─────────┼───┼───────┼─────┼──────┼──────┤

│교육  │안전 교육 │ 철도종사자의     │교육  │종사자        │종사자    │종사자      │종사자      │

│훈련  │          │안전교육 적합 여부│미실시│일부만 참여,  │대부분    │모두 참여,  │모두 참여,  │

│      │          │-6시간이상/분기   │      │내용 부실,    │참여,     │강의 및     │강의 및     │

│      │          │(강의 및 실습)    │      │강의 및       │내용부실, │실습으로    │실습으로    │

│      │          │                  │      │실습으로      │강의 및   │이루어짐,   │이루어짐,   │

│      │          │                  │      │이루어        │실습으로  │내용 부실   │내용 충실   │

│      │          │                  │      │지지 않음     │이루어    │            │            │

│      │          │                  │      │              │지지 않음 │            │            │

└───┴─────┴─────────┴───┴───────┴─────┴──────┴──────┘

 4) 공동구시설

┌──┬─────────────────────────────────────────────────┐

│분야│평가 기준                                                                                         │

│    ├────────┬──────────┬─────────────────────────────┤

│    │항목            │세부항목            │평가 점수                                                 │

│    │                │                    ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│    │                │                    │1점       │2점       │3점       │4점       │5점       │

├──┼────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│교육│소방서, 경찰서  │교육훈련 실시 적합  │비상사태  │교육 훈련 │교육 훈련 │교육 훈련 │이상 없음 │

│훈련│참여 교육 훈련  │여부                │계획 미   │미실시    │일부 직원 │미흡      │          │

│    │                │(비상사태 별        │수립      │          │참여      │          │          │

│    │                │대비계획수립과      │          │          │          │          │          │

│    │                │적합여부)           │          │          │          │          │          │

└──┴────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 5) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

┌──┬──────────────────────────────────────────────┐

│분야│평가 기준                                                                                   │

│    ├─────┬─────────┬──────────────────────────────┤

│    │항목      │세부항목          │평가 점수                                                   │

│    │          │                  ├─────┬─────┬──────┬──────┬────┤

│    │          │                  │1점       │2점       │3점         │4점         │5점     │

├──┼─────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┤

│교육│안전교육  │교육대상, 과정,   │모두 교육 │안전관리  │안전관리원  │안전점검원  │모두    │

│훈련│(전문교육)│시기 등 적절성    │미 이수   │책임자    │교육 미     │교육 미     │교육이수│

│    │          │-안전관리책임자,  │          │교육 미   │이수        │이수        │        │

│    │          │안전관리원,       │          │이수      │            │            │        │

│    │          │안전점검원(신규6개│          │          │            │            │        │

│    │          │월, 3년마다)      │          │          │            │            │        │

└──┴─────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────┘

별표 0007: 화재위험성평가 분야 평가기준(제7조제1항제5호 관련)

■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 7] 

화재위험성평가 분야 평가기준(제7조제1항제5호 관련)

 - 공통진단항목

┌───┬───────────────────────────────────────────────┐

│분야  │ 평가 기준                                                                                    │

│      ├────┬─────────┬────────────────────────────────┤

│      │항목    │세부항목          │평가 점수                                                       │

│      │        │                  ├──────────┬──────────┬──────────┤

│      │        │                  │1점                 │3점                 │5점                 │

├───┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│예방  │플래    │공간(개구부,      │위험성이 확인됨,    │위험성이 확인됨,    │정량적 평가를 통해  │

│      │시오    │공간크기, 가연물  │위험경감대책 수립이 │위험경감대책 수립이 │위험성이 확인되지   │

│      │버      │적재량, 등) 내    │적용될 수 없음.     │마련될 수 있으나    │않은 경우. 또는     │

│      │(flash  │플래시오버 가능   │                    │적용을 위한 시간이  │위험성이            │

│      │over)   │여부              │                    │필요                │확인되었으나,       │

│      │가능    │                  │                    │                    │위험경감대책 수립을 │

│      │성      │                  │                    │                    │통해 효과적인       │

│      │평가    │                  │                    │                    │위험관리가 가능함   │

│      ├────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │ 풀     │연료누출에 의해   │위험성이 확인됨,    │위험성이 확인됨,    │정량적 평가를 통해  │

│      │(pool)  │발생한 풀         │위험경감대책 수립이 │위험경감대책 수립이 │위험성이 확인되지   │

│      │화재    │화재의 크기 및    │적용될 수 없음.     │마련될 수 있으나    │않은 경우. 또는     │

│      │의      │복사열 예측       │                    │적용을 위한 시간이  │위험성이            │

│      │규모    │                  │                    │필요                │확인되었으나,       │

│      │및      │                  │                    │                    │위험경감대책 수립을 │

│      │화재    │                  │                    │                    │통해 효과적인       │

│      │전파    │                  │                    │                    │위험관리가 가능함   │

│      │가능    │                  │                    │                    │                    │

│      │성      │                  │                    │                    │                    │

│      │평가    │                  │                    │                    │                    │

│      ├────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │방유    │유출제어 용으로   │위험성이 확인됨,    │위험성이 확인됨,    │정량적 평가를 통해  │

│      │제      │설치된 방유제의   │위험경감대책 수립이 │위험경감대책 수립이 │위험성이 확인되지   │

│      │용적    │용적이 안전성     │적용될 수 없음.     │마련될 수 있으나    │않은 경우. 또는     │

│      │적정    │확보를 위해       │                    │적용을 위한 시간이  │위험성이            │

│      │성      │충분한지 평가     │                    │필요                │확인되었으나,       │

│      │평가    │                  │                    │                    │위험경감대책 수립을 │

│      │        │                  │                    │                    │통해 효과적인       │

│      │        │                  │                    │                    │위험관리가 가능함   │

├───┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│화재  │열감    │공간 내 설치된    │위험성이 확인됨,    │위험성이 확인됨,    │정량적 평가를 통해  │

│감지기│지기    │열감지기의 작동   │위험경감대책 수립이 │위험경감대책 수립이 │위험성이 확인되지   │

│      │작동    │시간 계산         │적용될 수 없음.     │마련될 수 있으나    │않은 경우. 또는     │

│      │시점    │                  │                    │적용을 위한 시간이  │위험성이            │

│      │적절    │                  │                    │필요                │확인되었으나,       │

│      │성      │                  │                    │                    │위험경감대책 수립을 │

│      │평가    │                  │                    │                    │통해 효과적인       │

│      │        │                  │                    │                    │위험관리가 가능함   │

│      ├────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │연감    │공간 내 설치된    │위험성이 확인됨,    │위험성이 확인됨,    │정량적 평가를 통해  │

│      │지기    │연감지기의 작동   │위험경감대책 수립이 │위험경감대책 수립이 │위험성이 확인되지   │

│      │작동    │시간 계산         │적용될 수 없음.     │마련될 수 있으나    │않은 경우. 또는     │

│      │시점    │                  │                    │적용을 위한 시간이  │위험성이            │

│      │적절    │                  │                    │필요                │확인되었으나,       │

│      │성      │                  │                    │                    │위험경감대책 수립을 │

│      │평가    │                  │                    │                    │통해 효과적인       │

│      │        │                  │                    │                    │위험관리가 가능함   │

│      ├────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │        │천장이 높거나,    │위험성이 확인됨,    │위험성이 확인됨,    │정량적 평가를 통해  │

│      │교차    │들보와 같은       │위험경감대책 수립이 │위험경감대책 수립이 │위험성이 확인되지   │

│      │회로    │구조로 구획되어   │적용될 수 없음.     │마련될 수 있으나    │않은 경우. 또는     │

│      │로      │있는 천장부에     │                    │적용을 위한 시간이  │위험성이            │

│      │설계    │설치되어 있는     │                    │필요                │확인되었으나,       │

│      │된      │화재감지기의      │                    │                    │위험경감대책 수립을 │

│      │자동    │화재 탐지 시간    │                    │                    │통해 효과적인       │

│      │화재    │계산              │                    │                    │위험관리가 가능함   │

│      │탐지    │                  │                    │                    │                    │

│      │방법    │                  │                    │                    │                    │

│      │의      │                  │                    │                    │                    │

│      │적절    │                  │                    │                    │                    │

│      │성      │                  │                    │                    │                    │

│      │평가    │                  │                    │                    │                    │

├───┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│자동  │스프    │공간 내 설치된    │위험성이 확인됨,    │위험성이 확인됨,    │정량적 평가를 통해  │

│소화  │링클    │스프링클러의      │위험경감대책 수립이 │위험경감대책 수립이 │위험성이 확인되지   │

│      │러      │작동 시간 계산    │적용될 수 없음.     │마련될 수 있으나    │않은 경우. 또는     │

│      │작동    │                  │                    │적용을 위한 시간이  │위험성이            │

│      │시점    │                  │                    │필요                │확인되었으나,       │

│      │적절    │                  │                    │                    │위험경감대책 수립을 │

│      │성      │                  │                    │                    │통해 효과적인       │

│      │평가    │                  │                    │                    │위험관리가 가능함   │

├───┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│피난/ │거주    │화재로 인한       │위험성이 확인됨,    │위험성이 확인됨,    │정량적 평가를 통해  │

│대응  │가능    │실내 온도 상승    │위험경감대책 수립이 │위험경감대책 수립이 │위험성이 확인되지   │

│      │시간    │및 연기발생에     │적용될 수 없음.     │마련될 수 있으나    │않은 경우. 또는     │

│      │평가    │의한 가시거리     │                    │적용을 위한 시간이  │위험성이            │

│      │        │계산              │                    │필요                │확인되었으나,       │

│      │        │                  │                    │                    │위험경감대책 수립을 │

│      │        │                  │                    │                    │통해 효과적인       │

│      │        │                  │                    │                    │위험관리가 가능함   │

│      ├────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │피난    │피난용량          │위험성이 확인됨,    │위험성이 확인됨,    │정량적 평가를 통해  │

│      │용량    │계산              │위험경감대책 수립이 │위험경감대책 수립이 │위험성이 확인되지   │

│      │평가    │                  │적용될 수 없음.     │마련될 수 있으나    │않은 경우. 또는     │

│      │        │                  │                    │적용을 위한 시간이  │위험성이            │

│      │        │                  │                    │필요                │확인되었으나,       │

│      │        │                  │                    │                    │위험경감대책 수립을 │

│      │        │                  │                    │                    │통해 효과적인       │

│      │        │                  │                    │                    │위험관리가 가능함   │

│      ├────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │ 제연   │피난/대응에       │위험성이 확인됨,    │위험성이 확인됨,    │정량적 평가를 통해  │

│      │용량    │필요한 제연/      │위험경감대책 수립이 │위험경감대책 수립이 │위험성이 확인되지   │

│      │적정    │배연 성능 평가    │적용될 수 없음.     │마련될 수 있으나    │않은 경우. 또는     │

│      │성      │                  │                    │적용을 위한 시간이  │위험성이            │

│      │평가    │                  │                    │필요                │확인되었으나,       │

│      │        │                  │                    │                    │위험경감대책 수립을 │

│      │        │                  │                    │                    │통해 효과적인       │

│      │        │                  │                    │                    │위험관리가 가능함   │

├───┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│내화  │        │필요한            │위험성이 확인됨,    │위험성이 확인됨,    │정량적 평가를 통해  │

│구조  │구조    │내화등급을        │위험경감대책 수립이 │위험경감대책 수립이 │위험성이 확인되지   │

│및    │물      │맞추기 위한       │적용될 수 없음.     │마련될 수 있으나    │않은 경우. 또는     │

│구획  │(기둥,  │내화 보호 층      │                    │적용을 위한 시간이  │위험성이            │

│      │보,     │(스프레이식,      │                    │필요                │확인되었으나,       │

│      │내력    │기타 건자재)의    │                    │                    │위험경감대책 수립을 │

│      │벽 등)  │두께 계산         │                    │                    │통해 효과적인       │

│      │내화    │                  │                    │                    │위험관리가 가능함   │

│      │시간    │                  │                    │                    │                    │

│      │적정    │                  │                    │                    │                    │

│      │성      │                  │                    │                    │                    │

│      │평가    │                  │                    │                    │                    │

├───┼────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│3차원 │실내    │감지기            │위험성이 확인됨,    │위험성이 확인됨,    │정량적 평가를 통해  │

│화재피│화재    │종류/위치/등      │위험경감대책 수립이 │위험경감대책 수립이 │위험성이 확인되지   │

│난시뮬│        │적정성            │적용될 수 없음.     │마련될 수 있으나    │않은 경우. 또는     │

│레이션│        │제연적정성        │                    │적용을 위한 시간이  │위험성이            │

│      │        │화재하중          │                    │필요                │확인되었으나,       │

│      │        │위험성평가        │                    │                    │위험경감대책 수립을 │

│      │        │스프링클러설비    │                    │                    │통해 효과적인       │

│      │        │설계적정성        │                    │                    │위험관리가 가능함   │

│      │        │피난적정성        │                    │                    │                    │

│      ├────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│      │실외    │연료 누출 가능    │위험성이 확인됨,    │위험성이 확인됨,    │정량적 평가를 통해  │

│      │화재    │지점이 건물과     │위험경감대책 수립이 │위험경감대책 수립이 │위험성이 확인되지   │

│      │        │30미터 이내에     │적용될 수 없음      │마련될 수 있으나    │않은 경우.          │

│      │        │존재할 경우,      │                    │적용을 위한 시간이  │또는 위험성이       │

│      │        │화재위험성평가    │                    │필요                │확인되었으나,       │

│      │        │필요, 고려되어야  │                    │                    │위험경감대책 수립을 │

│      │        │하는 사항들       │                    │                    │통해 효과적인       │

│      │        │-연료누출지점     │                    │                    │위험관리가 가능함   │

│      │        │-연료누출량       │                    │                    │                    │

│      │        │-풀(pool) 크기    │                    │                    │                    │

│      │        │-배수로 경사      │                    │                    │                    │

│      │        │설계              │                    │                    │                    │

│      │        │-화염에 노출된    │                    │                    │                    │

│      │        │벽체가 받는피해   │                    │                    │                    │

│      │        │-벽체의 개구부    │                    │                    │                    │

│      │        │(창문, 문 등)     │                    │                    │                    │

│      │        │피해 영향         │                    │                    │                    │

│      │        │-건물 내부화재로  │                    │                    │                    │

│      │        │이어질 경우       │                    │                    │                    │

│      │        │(풀 화재에 의해   │                    │                    │                    │

│      │        │유리창이          │                    │                    │                    │

│      │        │깨지거나          │                    │                    │                    │

│      │        │복사열에 의한     │                    │                    │                    │

│      │        │건물내부로의      │                    │                    │                    │

│      │        │2차 화재전파가    │                    │                    │                    │

│      │        │이루어질 수       │                    │                    │                    │

│      │        │있음)             │                    │                    │                    │

└───┴────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

별표 0008: 화재위험성평가 분야 평가절차(제7조제1항제5호 관련)

■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 8] 

화재위험성평가 분야 평가절차(제7조제1항제5호 관련)

┌──────────────────────────────────────────┬─────┐

│[1단계] 평가 대상 선정                                                              │진단기관등│

│                                                                                    │관계인    │

│ 1. 평가범위/대상 분류 및 선정 (용도 고려 화재 및 피난안전수준 고려)                │          │

│ 2. 관련자료 수집 (건축물 기본 설계도서/건축, 소방, 기타 화재안전 자료)             │          │

└──────────────────────────────────────────┴─────┘

  ?                                                                                                

┌──────────────────────────────────────────┬─────┐

│[2단계] 화재 위험요인 도출                                                          │진단기관등│

│                                                                                    │          │

│ 1. 화재위험요인 확인 (현장인터뷰, 화재사례, 논문조사 등)                           │          │

│ 2. 건물 및 시설 사용자의 특성 고려                                                 │          │

│ 3. 예상되는 화재위험 및 불안전한 상태                                              │          │

│ 4. 적용된 법규 및 기준 준수 상태 검토                                              │          │

└──────────────────────────────────────────┴─────┘

  ?                                                                                                

┌──────────────────────────────────────────┬─────┐

│[3단계] 목표 설정                                                                   │진단기관등│

│                                                                                    │관계인    │

│ 1. 이해당사자들의 화재안전 목표 설정                                               │          │

│ 2. 용도별 목표 선택 (인명안전, 재산보호, 업무연속성)                               │          │

└──────────────────────────────────────────┴─────┘

  ?                                                                                                

┌──────────────────────────────────────────┬─────┐

│[4단계] 화재시나리오 설정                                                           │진단기관등│

│                                                                                    │          │

│ 1. 용도특성에 맞는 화재시나리오 선정                                               │          │

│ 2. 화재시나리오 및 인명안전기준 등 설정                                            │          │

└──────────────────────────────────────────┴─────┘

  ?                                                                                                

┌──────────────────────────────────────────┬─────┐

│ [5단계] 위험성평가 실시                                                            │진단기관등│

│                                                                                    │          │

│ 1. 평가방법                                                                        │          │

│  가. 수계산                                                                        │          │

│  나. 화재 및 피난 시뮬레이션                                                       │          │

│ 2. 평가실시 : 위험성 평가는 다음과 같으며 수계산 및 화재 및 피난 시뮬레이션  프    │          │

│로그램으로 수행                                                                     │          │

│  가. 예방분야 : 플래시오버(flash over), 풀(pool) 화재 화재전파, 방유제 용적 적정성 │          │

│평가                                                                                │          │

│  나. 화재감지 : 열, 연기, 교차회로 화재감지기 적정성 평가                          │          │

│  다. 자동소화 : 스프링클러 작동 시점 적정성 평가                                   │          │

│  라. 피난대응 : 거주가능시간, 피난용량, 제연용량 적정성 평가                       │          │

│  마. 내화구조 및 구획 : 주요구조물 내화기준 및 내화시간 적정성 평가                │          │

│  바. 3차원 화재시뮬레이션 : 실내화재 및 실외화재 구분 (용도별 화재위험요인에       │          │

│따라 화재시나리오 설정 후 실시)                                                     │          │

│  ※ 3차원 화재시뮬레이션은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제8조(성능위      │          │

│주설계)에 따른 성능위주설계 기준을 적용할 것                                        │          │

└──────────────────────────────────────────┴─────┘

  ?                                                                                                

┌──────────────────────────────────────────┬─────┐

│[6단계] 보고서작성 및 최종평가                                                      │진단기관등│

│                                                                                    │          │

│ 1. 위험도 평가 (체크리스트 점수 평가)                                              │          │

│ 2. 보고서 작성                                                                     │          │

│ 3. 보고서 주요 내용                                                                │          │

│  가. 용도특성, 화재하중, 위험성분석, 수용인원                                      │          │

│  나. 위험성평가 화재시나리오 및 적용근거기준                                       │          │

│  다. 적용된 위험성평가 자료 (수계산, 모델링)                                       │          │

│  라. 문제점 및 개선사항 도출                                                       │          │

└──────────────────────────────────────────┴─────┘

별표 0009: 기타 분야 평가기준(제7조제1항제6호 관련)

■ 소방안전 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 9] 

기타 분야 평가기준(제7조제1항제6호 관련)

1. 공통진단항목

┌──┬───────────────────────────────────────────────────┐

│분야│평가 기준                                                                                             │

│    ├──────┬─────────┬──────────────────────────────────┤

│    │항목        │세부항목          │평가 점수                                                           │

│    │            │                  ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│    │            │                  │1점         │2점         │3점         │4점         │5점         │

├──┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│진단│진단결과    │보수?보강 등     │보수?보강  │보수?보강  │개선요구사  │보수?보강  │보수?보강  │

│결과│보수?보강  │개선요구 사항     │및          │사항        │항          │및          │및          │

│개선│등          │등에 대한 이행    │개선요구사  │불이행      │불이행      │개선요구사  │개선요구사  │

│사항│개선요구    │여부              │항          │            │            │항을        │항 이행     │

│    │사항        │                  │불이행      │            │            │이행하였으  │            │

│    │            │                  │            │            │            │나 미흡     │            │

├──┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│외부│예방/대비   │지진 등 외부 환경 │예방, 대비, │예방, 대비, │예방, 대비, │예방, 대비, │예방, 대비, │

│환경│/대응       │위험요인에 대한   │대응태세    │대응태세    │대응태세    │대응태세    │대응태세    │

│위험│태세        │예방, 대비, 대응  │미비        │수립은      │수립하였으  │수립        │수립 및     │

│요인│            │태세              │            │하였으나    │나 수행하지 │하였으나    │적합한 수행 │

│    │            │                  │            │부적합이    │않음        │미흡 하거나 │            │

│    │            │                  │            │많고        │            │일부 미     │            │

│    │            │                  │            │수행하지    │            │수행        │            │

│    │            │                  │            │않음        │            │            │            │

└──┴──────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

2. 시설별 추가 진단항목

 1) 공항시설

 ┌───┬──────────────────────────────────────────────────┐

│분야  │평가 기준                                                                                           │

│      ├─────┬────────────┬───────────────────────────────┤

│      │항목      │세부항목                │평가 점수                                                     │

│      │          │                        ├─────┬──────┬─────┬──────┬─────┤

│      │          │                        │1점       │2점         │3점       │4점         │5점       │

├───┼─────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│규정  │공항운영  │규정의 적합성, 수행     │규정 미비 │규정은      │적합한    │일부        │적합한    │

│등    │규정      │여부 - 공항비상계획,    │          │있으나      │규정이    │규정이      │규정과    │

│      │          │항공기 구조 및 소방,    │          │부적합이    │있으나    │미흡하거나  │수행      │

│      │          │위험물 취급 절차,       │          │많고        │수행하지  │일부 미     │          │

│      │          │자체안전점검프로그램,   │          │수행하지    │않음      │수행        │          │

│      │          │교육훈련 프로그램,      │          │않음        │          │            │          │

│      │          │안전관리시스템 등       │          │            │          │            │          │

│      ├─────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│      │위험물    │안전관리기준 및 절차의  │기준 미비 │기준은      │적합한    │일부        │적합한    │

│      │안전관리  │적합성, 수행 여부       │          │있으나      │기준이    │기준이      │기준과    │

│      │기준      │                        │          │부적합이    │있으나    │미흡하거나  │수행      │

│      │          │                        │          │많고        │수행하지  │일부 미     │          │

│      │          │                        │          │수행하지    │않음      │수행        │          │

│      │          │                        │          │않음        │          │            │          │

│      ├─────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│      │항공기    │포함되어야 할 사항 등   │기준 미비 │기준은      │적합한    │일부        │적합한    │

│      │급유      │적합성, 수행 여부       │          │있으나      │기준이    │기준이      │기준과    │

│      │안전조치  │                        │          │부적합이    │있으나    │미흡하거나  │수행      │

│      │기준      │                        │          │많고        │수행하지  │일부 미     │          │

│      │          │                        │          │수행하지    │않음      │수행        │          │

│      │          │                        │          │않음        │          │            │          │

├───┼─────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│자체  │이동지역, │점검주기, 방법, 절차,   │점검      │점검        │점검      │일부 점검   │점검 및   │

│점검  │지장물    │조치 등                 │미실시    │실시하였으  │실시하였으│미흡, 일부  │조치 완료 │

│      │          │                        │          │나 형식적,  │나 조치   │조치 미흡   │          │

│      │          │                        │          │조치 미흡   │안함      │            │          │

│      ├─────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│      │자체      │점검주기 및 내용 - 월   │점검      │점검        │점검      │일부 점검   │점검 및   │

│      │안전점검  │1회, 기록유지(12개월)   │미실시    │실시하였으  │실시하였으│미흡, 일부  │조치 완료 │

│      │          │내용 - 위험물, 구조소방 │          │나 형식적,  │나 조치   │조치 미흡   │          │

│      │          │등                      │          │조치 미흡   │안함      │            │          │

│      ├─────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│      │연료시설  │점검주기 및 내용        │점검      │점검        │점검      │일부 점검   │점검 및   │

│      │및 장비   │점검주기 - 3개월,       │미실시    │실시하였으  │실시하였으│미흡, 일부  │조치 완료 │

│      │점검      │기록유지(12개월), 검사  │          │나 형식적,  │나 조치   │조치 미흡   │          │

│      │          │내용                    │          │조치 미흡   │안함      │            │          │

└───┴─────┴────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

 2) 철도시설

┌───┬────────────────────────────────────────────────┐

│분야  │평가 기준                                                                                       │

│      ├─────┬──────────┬───────────────────────────────┤

│      │항목      │세부항목            │평가 점수                                                     │

│      │          │                    ├─────┬──────┬─────┬──────┬─────┤

│      │          │                    │1점       │2점         │3점       │4점         │5점       │

├───┼─────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│규정  │안전관리  │철도안전 시행계획의 │계획 미비 │계획은      │계획이    │계획은      │적합한    │

│등    │체계      │적합성 및 수행 여부 │          │수립되어    │일부      │적합하나    │규정과    │

│      │(소방부분)│                    │          │있으나      │미흡하고  │일부 미     │적절한    │

│      │          │                    │          │부적합이    │일부      │수행        │수행      │

│      │          │                    │          │많고        │수행하지  │            │          │

│      │          │                    │          │수행하지    │않음      │            │          │

│      │          │                    │          │않음        │          │            │          │

│      │          ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│      │          │안전관리 체계의     │안전관리  │안전관리    │시정조치  │조치는      │적절한    │

│      │          │적합성 및 수행 여부 │체계      │체계        │후 조치   │하였으나    │조치      │

│      │          │                    │시정조치  │시정조치    │하였으나  │조치사항의  │          │

│      │          │                    │후 미 조치│후 일부 미  │반복 발생 │일부        │          │

│      │          │                    │          │조치        │          │부적합      │          │

│      │          ├──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│      │          │철도시설유지관리시  │계획 미비 │계획은      │계획이    │계획은      │적합한    │

│      │          │행계획의 적합성 및  │          │수립되어    │일부      │적합하나    │규정과    │

│      │          │수행 여부           │          │있으나      │미흡하고  │일부 미     │적절한    │

│      │          │                    │          │부적합이    │일부      │수행        │수행      │

│      │          │                    │          │많고        │수행하지  │            │          │

│      │          │                    │          │수행하지    │않음      │            │          │

│      │          │                    │          │않음        │          │            │          │

├───┼─────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│자체  │시설점검  │점검의 주기, 내용,  │점검      │정기점검    │정기점검  │모든 점검   │모든 점검 │

│점검  │          │조치 적절성         │미실시    │미실시      │실시      │실시        │실시 및   │

│      │          │-정기점검           │          │            │하였으나  │하였으나    │조치 완료 │

│      │          │(시설관리자가       │          │            │정밀진단  │조치 미비   │          │

│      │          │정함)               │          │            │또는      │            │          │

│      │          │-정밀진단(10년      │          │            │성능평가  │            │          │

│      │          │경과 시 등급에      │          │            │미실시    │            │          │

│      │          │따라 6,5,4년 마다), │          │            │          │            │          │

│      │          │성능평가 (5년마다)  │          │            │          │            │          │

│      │          │- 긴급점검(긴급     │          │            │          │            │          │

│      │          │시)에 따른 조치여부 │          │            │          │            │          │

└───┴─────┴──────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

 3) 도시철도시설

┌───┬──────────────────────────────────────────────────┐

│분야  │평가 기준                                                                                           │

│      ├─────┬──────────┬─────────────────────────────────┤

│      │항목      │세부항목            │평가 점수                                                         │

│      │          │                    ├─────┬────────┬─────┬──────┬─────┤

│      │          │                    │1점       │2점             │3점       │4점         │5점       │

├───┼─────┼──────────┼─────┼────────┼─────┼──────┼─────┤

│규정  │안전관리  │철도안전 시행계획의 │계획 미비 │계획은          │계획이    │계획은      │적합한    │

│등    │체계      │적합성 및 수행 여부 │          │수립되어있      │일부      │적합하나    │규정과    │

│      │(소방부분)│                    │          │으나            │미흡하고  │일부 미     │적절한    │

│      │          │                    │          │부적합이        │일부      │수행        │수행      │

│      │          │                    │          │많고수행하지않음│수행하지  │            │          │

│      │          │                    │          │                │않음      │            │          │

│      │          ├──────────┼─────┼────────┼─────┼──────┼─────┤

│      │          │안전관리 체계의     │안전관리  │안전관리        │시정조치  │조치는      │적절한    │

│      │          │적합성 및 수행 여부 │체계      │체계            │후 조치   │하였으나    │조치      │

│      │          │                    │시정조치  │시정조치        │하였으나  │조치사항의  │          │

│      │          │                    │후 미 조치│후 일부 미      │반복 발생 │일부        │          │

│      │          │                    │          │조치            │          │부적합      │          │

│      │          ├──────────┼─────┼────────┼─────┼──────┼─────┤

│      │          │철도시설유지관리시  │계획 미비 │계획은          │계획이    │계획은      │적합한    │

│      │          │행계획의 적합성 및  │          │수립되어        │일부      │적합하나    │규정과    │

│      │          │수행 여부           │          │있으나          │미흡하고  │일부 미     │적절한    │

│      │          │                    │          │부적합이        │일부      │수행        │수행      │

│      │          │                    │          │많고            │수행하지  │            │          │

│      │          │                    │          │수행하지        │않음      │            │          │

│      │          │                    │          │않음            │          │            │          │

├───┼─────┼──────────┼─────┼────────┼─────┼──────┼─────┤

│자체  │시설점검  │점검의 주기, 내용,  │점검      │정기점검        │정기점검  │모든 점검   │모든 점검 │

│점검  │          │조치 적절성         │미실시    │미실시          │실시      │실시하였으  │실시 및   │

│      │          │- 정기점검(시설     │          │                │하였으나  │나 조치     │조치 완료 │

│      │          │관리자가 정함)      │          │                │정밀진단  │미비        │          │

│      │          │- 정밀진단(10년     │          │                │또는      │            │          │

│      │          │경과 시 등급에      │          │                │성능평가미│            │          │

│      │          │따라 6,5,4년 마다), │          │                │실시      │            │          │

│      │          │성능평가(5년마다)   │          │                │          │            │          │

│      │          │- 긴급점검(긴급 시) │          │                │          │            │          │

│      │          │에 따른 조치여부    │          │                │          │            │          │

└───┴─────┴──────────┴─────┴────────┴─────┴──────┴─────┘

 4) 항만시설

┌───┬────────────────────────────────────────────┐

│분야  │평가 기준                                                                               │

│      ├───────┬───────────┬────────────────────────┤

│      │항목          │세부항목              │평가 점수                                       │

│      │              │                      ├───┬─────┬───┬────┬─────┤

│      │              │                      │1점   │2점       │3점   │4점     │5점       │

├───┼───────┼───────────┼───┼─────┼───┼────┼─────┤

│항만  │정기안전점검  │점검 실시 여부, 기간  │미실시│조치 불량 │기간  │기록    │이상 없음 │

│시설  │정밀안전점검  │및 기록 보존의 적절성 │      │          │부적절│미 보관 │          │

│안전  │긴급안전점검  │-정기:1회/연          │      │          │      │        │          │

│점검  │              │-정밀:1회/6년,1회/10년│      │          │      │        │          │

│      │              │-긴급 : 관리청 판단   │      │          │      │        │          │

│      │              │ 결과에 대한 조치여부 │      │          │      │        │          │

└───┴───────┴───────────┴───┴─────┴───┴────┴─────┘

 5) 공동구시설

┌───┬────────────────────────────────────────────────┐

│분야  │평가 기준                                                                                       │

│      ├───────┬───────────┬────────────────────────────┤

│      │항목          │세부항목              │평가 점수                                               │

│      │              │                      ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│      │              │                      │1점     │2점       │3점       │4점       │5점       │

├───┼───────┼───────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│안전  │안전 및       │계획의 수립 및 이행   │계획    │수립 주기 │이행 상태 │내용 미흡 │이상 없음 │

│관리  │유지관리계획  │여부(5년마다 수립)    │미수립  │부적합    │불량      │          │          │

│      ├───────┼───────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │안전점검      │점검 실시 및 결과     │점검    │조치      │점검      │점검 미흡 │이상 없음 │

│      │(정기, 정밀)  │조치 여부(공동구 :    │미실시  │미실시    │형식적    │          │          │

│      │및            │시설물안전법에        │        │          │          │          │          │

│      │정밀안전진단  │ 따른 점검)           │        │          │          │          │          │

│      │              ├───────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │              │점검주기 적합 여부    │C, D,   │정기안전점│정밀안전점│정밀안전진│이상 없음 │

│      │              │-공동구 등급 확인:    │E등급   │검 주기   │검 주기   │단 주기   │          │

│      │              │B등급이상목표         │        │부적합    │부적합    │부적합    │          │

│      │              │-정기안전점검 : A, B, │        │          │          │          │          │

│      │              │C등급(1회/반기),      │        │          │          │          │          │

│      │              │ D, E등급(3회/연)     │        │          │          │          │          │

│      │              │-정밀안전점검 :       │        │          │          │          │          │

│      │              │A그룹(1회/3년)        │        │          │          │          │          │

│      │              │ B, C그룹 (1회/2년),  │        │          │          │          │          │

│      │              │D, 기타그룹(1회/1년)  │        │          │          │          │          │

│      │              │-정밀안전진단 :       │        │          │          │          │          │

│      │              │A그룹 (1회/6년)       │        │          │          │          │          │

│      │              │ B, C그룹 (1회/5년),  │        │          │          │          │          │

│      │              │D, 기타그룹(1회/4년)  │        │          │          │          │          │

│      ├───────┼───────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│      │공동구협의회  │협의회 구성 및        │미 구성 │구성이    │운영이    │운영 미흡 │이상 없음 │

│      │              │운영의 적합성         │        │형식적    │형식적    │          │          │

└───┴───────┴───────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 6) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

┌───┬───────────────────────────────────────────────────┐

│분야  │평가 기준                                                                                             │

│      ├────────┬───────────┬──────────────────────────────┤

│      │항목            │세부항목              │평가 점수                                                   │

│      │                │                      ├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┤

│      │                │                      │1점       │2점       │3점       │4점         │5점       │

├───┼────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│규정  │안전관리규정    │안전관리규정의        │미 작성   │작성이    │작성에    │작성에      │이상 없음 │

│등    │                │적절성                │          │형식적,   │부적합이  │부적합이    │          │

│      │                │                      │          │부적합이  │많고 일부 │약간 있고,  │          │

│      │                │                      │          │많고      │실시하지  │일부 실시   │          │

│      │                │                      │          │실시하지  │않음      │미흡        │          │

│      │                │                      │          │않음      │          │            │          │

│      │                ├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│      │                │안전관리규정          │미 작성   │대부분    │일부      │작성 미흡   │보존 기간 │

│      │                │실시기록의 작성,      │          │미 작성   │미 작성   │            │부적합    │

│      │                │보존(3년) 여부        │          │          │          │            │          │

├───┼────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│안전  │안전관리자 등   │조직, 인원, 자격,     │조직 없음 │인원 기준 │자격기준  │경력 기준   │이상없음  │

│관리  │(안전관리총괄자,│경력의 적절성         │          │미달      │미달      │미달        │          │

│자    │부총괄자,       ├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│      │책임자,         │업무수행의 적절성     │업무 미   │업무 수행 │겸직      │업무 미흡   │이상 없음 │

│      │안전관리원,     │                      │수행      │부적절    │(책임자,  │            │          │

│      │안전점검원)     │                      │          │          │관리원,   │            │          │

│      │                │                      │          │          │점검원)   │            │          │

│      │                ├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│      │                │대리자 지정 및 직무   │대리자    │대리자    │대리자    │대리자      │이상 없음 │

│      │                │대행의 적절성         │미 지정   │자격      │지정 기간 │업무 미흡   │          │

│      │                │                      │          │부적합    │초과      │            │          │

├───┼────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│점검  │정기검사        │정기검사, 수시검사의  │모두      │정기검사  │수시검사  │정기검사    │이상 없음 │

│      │수시검사        │적절성                │미실시    │미실시    │미실시    │기간 초과   │          │

│      │정밀안전진단    ├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│      │안전성평가      │검사 결과 조치 여부   │모두      │대부분    │일부      │조치 미흡   │이상 없음 │

│      │                │                      │미 조치   │미 조치   │미 조치   │            │          │

│      │                ├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│      │                │진단 및 평가 실시,    │모두      │안전성    │정밀안전  │결과 조치   │이상 없음 │

│      │                │시기 등 적절성        │미실시    │평가      │진단      │미비        │          │

│      │                │-정밀안전진단 :       │          │미실시    │미실시    │            │          │

│      │                │가스공급시설[15년     │          │          │          │            │          │

│      │                │지난날이 속하는 해    │          │          │          │            │          │

│      │                │및 이후 매5년],       │          │          │          │            │          │

│      │                │액화천연가스저장탱    │          │          │          │            │          │

│      │                │크(5년 지난날의       │          │          │          │            │          │

│      │                │연도에 1회, 15년      │          │          │          │            │          │

│      │                │지난날이 속하는 해    │          │          │          │            │          │

│      │                │및 매5년)             │          │          │          │            │          │

│      │                │-안전성평가 :         │          │          │          │            │          │

│      │                │가스공급시설[설치후   │          │          │          │            │          │

│      │                │매5년]                │          │          │          │            │          │

│      │                │진단 및 평가결과      │          │          │          │            │          │

│      │                │조치여부              │          │          │          │            │          │

│      ├────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│      │탱크의 기초     │침하상태의 정기 점검  │미실시    │결과조치  │점검 주기 │결과 조치   │이상 없음 │

│      │                │여부                  │          │대부분    │부적절    │미비        │          │

│      │                │                      │          │미 조치   │          │            │          │

│      ├────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│      │물분무장치      │이상 작동 확인 및     │미실시    │결과조치  │점검 주기 │결과 조치   │이상 없음 │

│      │                │기록유지(매월 1회)    │          │대부분    │부적절    │미비        │          │

│      │                │                      │          │미 조치   │          │            │          │

│      ├────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│      │긴급차단장치    │누출검사와 작동검사   │미실시    │결과조치  │점검 주기 │결과 조치   │이상 없음 │

│      │                │실시 여부(연1회)      │          │대부분    │부적절    │미비        │          │

│      │                │                      │          │미 조치   │          │            │          │

│      ├────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│      │비상전력        │정기 검사             │미실시    │결과조치  │점검 주기 │결과 조치   │이상 없음 │

│      │                │여부 및 결과          │          │대부분    │부적절    │미비        │          │

│      │                │                      │          │미 조치   │          │            │          │

│      ├────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│      │가스누출        │작동상황 점검(주1회)  │미실시    │결과조치  │점검 주기 │결과 조치   │이상 없음 │

│      │경보기          │                      │          │대부분    │부적절    │미비        │          │

│      │                │                      │          │미 조치   │          │            │          │

└───┴────────┴───────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┘

 7) 발전소시설

┌──┬─────────────────────────────────────────────┐

│분야│평가 기준                                                                                 │

│    ├─────┬─────────┬─────────────────────────────┤

│    │항목      │세부항목          │평가 점수                                                 │

│    │          │                  ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│    │          │                  │1점       │2점       │3점       │4점       │5점       │

├──┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│점검│정기검사  │정기검사 여부     │미실시    │조치사항  │실시기간  │서류 미   │이상 없음 │

│    │          │                  │          │미 조치   │미 준수   │보관      │          │

├──┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│관리│전기      │안전관리자 자격,  │자격 없음 │교육 미   │업무 미   │업무 수행 │이상 없음 │

│자  │안전관리자│업무수행 적합 여부│          │이수      │수행      │일부 미비 │          │

└──┴─────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

별표 0010: 현장조사 진단항목별 가중치(제7조제1항제7호 관련)

■ 소방안전 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 10] 

현장조사 진단항목별 가중치(제7조제1항제7호 관련)

1. 공통진단항목

 1) 화재위험요인

┌──┬─────────────────┬────────────────────────────┐

│분야│진단 내용                         │ 가중치                                                 │

│    ├────┬────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┤

│    │항목    │세부항목                │공항  │철도  │도시  │항만  │공동구│천연가  │발전소│

│    │        │                        │시설  │시설  │철도  │시설  │      │스인수  │      │

│    │        │                        │      │      │      │      │      │기지,   │      │

│    │        │                        │      │      │      │      │      │가스공  │      │

│    │        │                        │      │      │      │      │      │급시설  │      │

├──┼────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│위  │인허가  │무허가 위험물 저장 취   │0.151 │0.275 │0.228 │0.361 │0.154 │0.228   │0.013 │

│험  │        │급 여부                 │      │      │      │      │      │        │      │

│물  ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │각류별  │1~6류 별                │0.054 │0.098 │0.081 │0.128 │0.055 │0.081   │0.004 │

│    │취급    │취급 주의사항           │      │      │      │      │      │        │      │

│    │방법    │                        │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │표지 및 │설치 상태               │0.004 │0.007 │0.006 │0.011 │0.004 │0.006   │0.001 │

│    │게시판  │(규격, 내용 등)         │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │유출    │방유턱 등 유출방지조치  │0.051 │0.093 │0.077 │0.146 │0.052 │0.077   │0.006 │

│    │방지    │                        │      │      │      │      │      │        │      │

│    │조치    │                        │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │위험물  │탱크 설치 기준 적합성   │0.062 │0.111 │0.092 │0.175 │0.062 │0.093   │0.008 │

│    │탱크    │                        │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │용기    │운반용기, 수납용기      │0.014 │0.026 │0.022 │0.041 │0.015 │0.022   │0.002 │

│    │        │적절성                  │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │정기    │점검 여부, 일반점검표   │0.032 │0.059 │0.049 │0.092 │0.033 │0.049   │0.004 │

│    │점검 등 │기록의 적정성 등        │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │안전    │선임여부, 자격 등       │0.090 │0.163 │0.135 │0.257 │0.091 │0.136   │0.011 │

│    │관리자  │                        │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │기타    │환기, 배출장치,         │0.032 │0.059 │0.049 │0.077 │0.033 │0.049   │0.003 │

│    │위험물  │유분리장치 등           │      │      │      │      │      │        │      │

│    │안전시  │                        │      │      │      │      │      │        │      │

│    │설 등   │                        │      │      │      │      │      │        │      │

├──┼────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│전  │변압기  │누유 등 이상 유무       │0.026 │0.046 │0.038 │0.082 │0.028 │0.026   │0.004 │

│기  ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │개폐기, │열화 및 손상 등         │0.046 │0.083 │0.069 │0.123 │0.049 │0.046   │0.005 │

│    │차단기  │                        │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │배전반, │설치위치, 관리상태      │0.033 │0.059 │0.049 │0.088 │0.035 │0.033   │0.003 │

│    │분전반  │                        │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │전선    │열화, 노후, 피복손상 등 │0.017 │0.030 │0.025 │0.044 │0.018 │0.017   │0.003 │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │콘센트  │문어발식, 접지,         │0.007 │0.012 │0.010 │0.022 │0.007 │0.007   │0.002 │

│    │        │과부하(누전)차단형  설치│      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │전열기  │관리상태(인가, 점검표)  │0.004 │0.007 │0.006 │0.010 │0.004 │0.004   │0.001 │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │접지    │접지 여부(종별 적합),   │0.037 │0.067 │0.055 │0.118 │0.040 │0.037   │0.006 │

│    │        │접지선 열화, 피복손상   │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │누전    │설치 및 정상작동 여부   │0.019 │0.034 │0.028 │0.050 │0.020 │0.019   │0.002 │

│    │차단기  │                        │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │비상    │정기점검 여부, 연료     │0.058 │0.104 │0.086 │0.184 │0.062 │0.058   │0.009 │

│    │발전기  │상태, 축전지 및         │      │      │      │      │      │        │      │

│    │        │충전장치                │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │방폭전  │방폭전기설비 설치 적정  │0.048 │0.086 │0.072 │0.153 │0.051 │0.048   │0.007 │

│    │기설비  │                        │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │안전    │선입여부, 자격 등       │0.065 │0.117 │0.097 │0.172 │0.070 │0.065   │0.007 │

│    │관리자  │                        │      │      │      │      │      │        │      │

├──┼────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│가  │저장설  │화기와의 거리           │0.078 │0.141 │0.117 │0.195 │0.221 │0.183   │0.017 │

│스  │비 등   │                        │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │정압기  │가스누출검지통보설비    │0.030 │0.054 │0.045 │0.089 │0.084 │0.001   │0.010 │

│    │        │및 이상압력통보장치     │      │      │      │      │      │        │      │

│    │        │설치 및 작동상태        │      │      │      │      │      │        │      │

│    │        │(도시가스)              │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │가스    │설치장소, 보관실        │0.036 │0.065 │0.054 │0.109 │0.102 │0.081   │0.012 │

│    │용기    │적정성 관리상태         │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │배관    │누설, 부식 및 파손 등   │0.018 │0.033 │0.028 │0.046 │0.052 │0.129   │0.004 │

│    │        │여부, 미사용 배관 막음  │      │      │      │      │      │        │      │

│    │        │상태, 호스 3미터 이하,  │      │      │      │      │      │        │      │

│    │        │“T”형으로 연결 금지   │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │가스누설│설치 및 작동 상태       │0.028 │0.050 │0.042 │0.069 │0.078 │0.078   │0.006 │

│    │자동    │                        │      │      │      │      │      │        │      │

│    │차단장치│                        │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │연소    │환기구 및 급기구,       │0.006 │0.010 │0.008 │0.017 │0.016 │0.016   │0.002 │

│    │기구    │배기통 설치 상태        │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │안전    │안전관리자              │0.035 │0.064 │0.053 │0.106 │0.100 │0.085   │0.012 │

│    │관리자  │선임, 표시 등           │      │      │      │      │      │        │      │

├──┼────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│기  │발화원  │주방, 보일러실 등의     │0.049 │0.088 │0.073 │0.122 │0.040 │0.074   │0.006 │

│타  │관리    │안전관리                │      │      │      │      │      │        │      │

│    │        ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │        │주방 후드 안전관리      │0.053 │0.096 │0.080 │0.133 │0.043 │0.080   │0.006 │

│    │        ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │        │흡연 등 관리            │0.050 │0.091 │0.075 │0.125 │0.041 │0.076   │0.006 │

│    │        ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │        │소량 인화성 물질 등     │0.049 │0.088 │0.073 │0.122 │0.040 │0.074   │0.006 │

│    │        │기타 발화원 관리        │      │      │      │      │      │        │      │

│    │        ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │        │용접, 용단 등 화기      │0.073 │0.132 │0.109 │0.182 │0.059 │0.110   │0.009 │

│    │        │작업 시 안전 조치 등    │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │가연물  │가연성물질              │0.036 │0.065 │0.054 │0.107 │0.029 │0.054   │0.006 │

│    │관리    │관리상태(화재하중       │      │      │      │      │      │        │      │

│    │        │관리)                   │      │      │      │      │      │        │      │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │방염    │방염물품 사용           │0.012 │0.021 │0.017 │0.035 │0.009 │0.018   │0.002 │

│    ├────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│    │기타    │폐쇄회로텔레비전(CCTV)  │0.007 │0.012 │0.010 │0.021 │0.006 │0.010   │0.002 │

│    │        │등 설치 및 관리상태 등  │      │      │      │      │      │        │      │

│    │        │기타 화재위험 요인      │      │      │      │      │      │        │      │

│    │        │발생 및 조치 사항       │      │      │      │      │      │        │      │

└──┴────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┘

 2) 소방계획 및 피난계획

┌────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│분야    │진단 내용                                                   │  가중치                                              │

│        ├─────┬────────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤

│        │항목      │세부항목                                        │공항  │철도  │도시  │항만  │공동구│천연가│발전소│

│        │          │                                                │시설  │시설  │철도  │시설  │      │스인수│      │

│        │          │                                                │      │      │      │      │      │기지, │      │

│        │          │                                                │      │      │      │      │      │가스공│      │

│        │          │                                                │      │      │      │      │      │급시설│      │

├────┼─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│경영    │경영자    │중요 정책에 소방, 안전                          │0.213 │0.192 │0.128 │0.339 │0.059 │0.071 │0.357 │

│의지,   │의식      │포함 여부 (인터뷰 등),                          │      │      │      │      │      │      │      │

│안전    │          │안전관련 규정, 매뉴얼                           │      │      │      │      │      │      │      │

│관리    │          │수립 및 이행, 위험요인                          │      │      │      │      │      │      │      │

│        │          │평가 및 조치                                    │      │      │      │      │      │      │      │

│        ├─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│        │안전      │안전조직 규모, 체계, 운영,                      │0.353 │0.317 │0.212 │0.559 │0.098 │0.117 │0.588 │

│        │조직      │위원회 구성 및 운영                             │      │      │      │      │      │      │      │

│        ├─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│        │소방안전  │지위, 권한, 선임 기간,                          │0.306 │0.275 │0.184 │0.485 │0.085 │0.102 │0.511 │

│        │관리자    │보유자격, 임무 및 책임                          │      │      │      │      │      │      │      │

│        │          │인지도                                          │      │      │      │      │      │      │      │

│        ├─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│        │관련      │소방계획서(적절성, 이행),피난계획도및피난안내도 │0.124 │0.112 │0.056 │0.236 │0.052 │0.041 │0.311 │

│        │서류      │                                                │      │      │      │      │      │      │      │

│        ├─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│        │관련      │소방시설점검 및 조치                            │0.154 │0.139 │0.093 │0.245 │0.043 │0.051 │0.257 │

│        │행정      │상태                                            │      │      │      │      │      │      │      │

│        ├─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│        │소방      │현수막, 포스터 등 안전                          │0.023 │0.020 │0.013 │0.035 │0.006 │0.008 │0.038 │

│        │홍보      │홍보 실적                                       │      │      │      │      │      │      │      │

│        ├─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│        │안전자료  │자위소방대 임무카드,                            │0.071 │0.064 │0.043 │0.113 │0.020 │0.024 │0.118 │

│        │배포      │실별 대피 방법 등                               │      │      │      │      │      │      │      │

├────┼─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│예산    │안전분야  │안전 투자 실적                                  │0.618 │0.554 │0.356 │0.961 │0.182 │0.205 │1.029 │

│        │투자      │                                                │      │      │      │      │      │      │      │

├────┼─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│소방    │예방 및   │화재예방 및 일상적 안                           │0.106 │0.095 │0.156 │0.281 │0.023 │0.035 │0.176 │

│및      │완화      │전관리 계획 수립 여부                           │      │      │      │      │      │      │      │

│피난    ├─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│계획    │대비      │자위소방대 구성 및                              │0.070 │0.063 │0.104 │0.188 │0.016 │0.023 │0.117 │

│        │          │교육 훈련 계획 수립                             │      │      │      │      │      │      │      │

│        ├─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│        │대응      │초기 대응 및 피난 계획                          │0.161 │0.145 │0.239 │0.430 │0.036 │0.054 │0.269 │

│        │          │수립 여부                                       │      │      │      │      │      │      │      │

│        ├─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│        │복구      │복구 계획 수립                                  │0.028 │0.025 │0.041 │0.073 │0.006 │0.009 │0.047 │

├────┼─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│설비    │화재감지  │공간 내 주요 화재위험                           │0.110 │0.099 │0.059 │0.165 │0.036 │0.036 │0.183 │

│계획    │          │요인에 대비할 수 있는                           │      │      │      │      │      │      │      │

│        │          │화재 감지기 선정 여부                           │      │      │      │      │      │      │      │

│        ├─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│        │자동소화  │공간 내 주요 화재위험                           │0.106 │0.096 │0.057 │0.160 │0.035 │0.035 │0.177 │

│        │          │요인에 대비할 수 있는                           │      │      │      │      │      │      │      │

│        │          │자동소화방법 선정 여부                          │      │      │      │      │      │      │      │

│        ├─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│        │방화구획  │공간 내 주요 화재위험요                         │0.073 │0.066 │0.039 │0.110 │0.024 │0.024 │0.122 │

│        │          │인에 대비할 수 있는 수직                        │      │      │      │      │      │      │      │

│        │          │/수평 방화구획 선정 여부                        │      │      │      │      │      │      │      │

│        ├─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│        │내화구조  │공간 내 주요 화재위험                           │0.035 │0.032 │0.019 │0.053 │0.012 │0.012 │0.059 │

│        │          │요인에 대비할 수 있는                           │      │      │      │      │      │      │      │

│        │          │내화구조 선정 여부                              │      │      │      │      │      │      │      │

│        ├─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│        │피난설비  │공간 내 주요 화재위험                           │0.229 │0.206 │0.122 │0.343 │0.076 │0.076 │0.381 │

│        │등        │요인에 대비할 수 있는                           │      │      │      │      │      │      │      │

│        │          │피난용량(비상구, 피난로                         │      │      │      │      │      │      │      │

│        │          │폭 등) 확보 여부                                │      │      │      │      │      │      │      │

├────┼─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│재발방  │재난      │화재 등의 재난 발생 후                          │0.216 │0.193 │0.128 │0.339 │0.060 │0.072 │0.358 │

│지대책  │재발방지  │재발방지 대책의 수립                            │      │      │      │      │      │      │      │

│등      │대책수립  │                                                │      │      │      │      │      │      │      │

│수립    ├─────┼────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│및 그   │재난      │화재 등의 재난 발생 후                          │0.618 │0.555 │0.357 │0.961 │0.183 │0.205 │1.030 │

│이행    │재발방지  │재발방지 대책의 이행                            │      │      │      │      │      │      │      │

│        │대책이행  │                                                │      │      │      │      │      │      │      │

└────┴─────┴────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

 3) 소방시설등 유지관리

┌───┬───────────────────┬────────────────────────────┐

│분야  │진단 내용                             │ 가중치                                                 │

│      ├─────┬─────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┤

│      │항목      │세부항목                  │공항  │철도  │도시  │항만  │공동구│천연가  │발전소│

│      │          │                          │시설  │시설  │철도  │시설  │      │스인수  │      │

│      │          │                          │      │      │      │      │      │기지,   │      │

│      │          │                          │      │      │      │      │      │가스공  │      │

│      │          │                          │      │      │      │      │      │급시설  │      │

├───┼─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│소화  │소화      │소화기구의 종류, 배치,    │0.063 │0.058 │0.040 │0.094 │0.074 │0.102   │0.113 │

│      │기구      │압력 적합성               │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │기타 소화기구의 적합성    │0.049 │0.045 │0.031 │0.073 │0.058 │0.079   │0.087 │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │옥내·외  │가압송수장치 성능 및      │0.139 │0.128 │0.089 │0.206 │0.163 │0.225   │0.248 │

│      │소화전    │작동 상태                 │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │방수압력 적절성           │0.111 │0.102 │0.071 │0.164 │0.130 │0.179   │0.197 │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │기타 소화전설비의         │0.073 │0.067 │0.046 │0.108 │0.085 │0.118   │0.130 │

│      │          │적절성                    │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │자동소    │가압송수장치 성능 및      │0.209 │0.192 │0.133 │0.309 │0.245 │0.337   │0.372 │

│      │화설비    │작동 상태                 │      │      │      │      │      │        │      │

│      │(장치)    ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │가스계소화설비 등 의      │0.228 │0.208 │0.145 │0.337 │0.267 │0.368   │0.406 │

│      │          │작동 상태                 │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │헤드 및 감지기의 작동     │0.147 │0.135 │0.094 │0.218 │0.173 │0.238   │0.262 │

│      │          │여부                      │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │자동 작동 및 유지관리     │0.176 │0.161 │0.112 │0.260 │0.206 │0.284   │0.313 │

│      │          │상태                      │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │기타 자동소화설비의       │0.142 │0.131 │0.091 │0.211 │0.167 │0.230   │0.253 │

│      │          │적절성                    │      │      │      │      │      │        │      │

├───┼─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│경보  │자동화    │감지기 설치 및            │0.321 │0.280 │0.187 │0.404 │0.286 │0.405   │0.428 │

│      │재탐지    │회로감시상태              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │설비      ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │감지기 작동 및 적응성     │0.264 │0.230 │0.154 │0.332 │0.235 │0.333   │0.352 │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │음향      │경보 소리측정 (가장       │0.167 │0.146 │0.097 │0.210 │0.148 │0.210   │0.222 │

│      │장치      │들리지 않을 만한          │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │곳에서 측정)              │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │기타      │감시 등 기능의 적합성     │0.052 │0.046 │0.031 │0.066 │0.047 │0.066   │0.070 │

│      │경보      │                          │      │      │      │      │      │        │      │

│      │설비      │                          │      │      │      │      │      │        │      │

├───┼─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│피난  │피난      │설치 및 사용의 적합성     │0.134 │0.120 │0.061 │0.216 │0.057 │0.157   │0.351 │

│      │기구      │                          │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │인명구    │설치 및 사용의 적합성     │0.067 │0.060 │0.030 │0.108 │0.029 │0.078   │0.176 │

│      │조기구    │                          │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │기타      │설치 및 사용의 적합성     │0.035 │0.031 │0.016 │0.056 │0.015 │0.041   │0.091 │

│      │피난구    │                          │      │      │      │      │      │        │      │

│      │조설비    │                          │      │      │      │      │      │        │      │

├───┼─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│소화  │제연      │송풍기, 댐퍼 등의 작동    │0.091 │0.096 │0.050 │0.210 │0.181 │0.285   │0.379 │

│활동  │설비      ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│(용수)│(거실,    │최소 차압 및 개방력       │0.098 │0.103 │0.053 │0.225 │0.194 │0.304   │0.405 │

│      │급기      │등의 적합성               │      │      │      │      │      │        │      │

│      │가압)     ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │시스템의 적합성           │0.081 │0.085 │0.044 │0.186 │0.160 │0.251   │0.335 │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │기타      │설치 및 사용의 적합성     │0.033 │0.035 │0.018 │0.076 │0.065 │0.103   │0.136 │

│      │소화활    │                          │      │      │      │      │      │        │      │

│      │동설비    │                          │      │      │      │      │      │        │      │

├───┼─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│구조  │내화      │내화구조 및 내화피복      │0.212 │0.126 │0.087 │0.254 │0.105 │0.263   │0.353 │

│      │구조      │등 상태                   │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │마감재    │외부마감재료              │0.068 │0.040 │0.028 │0.081 │0.034 │0.084   │0.113 │

│      │          │(불연, 준불연, 난연)      │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │내부마감재료              │0.089 │0.053 │0.037 │0.107 │0.044 │0.111   │0.148 │

│      │          │(불연, 준불연, 난연)      │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │필로티 마감재료           │0.066 │0.039 │0.027 │0.079 │0.032 │0.082   │0.109 │

│      │          │(불연, 준불연, 난연)      │      │      │      │      │      │        │      │

├───┼─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│구획  │방화      │면적별, 층별, 용도별      │0.198 │0.186 │0.134 │0.306 │0.159 │0.133   │0.092 │

│      │구획      ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │관통부 마감재 처리        │0.131 │0.124 │0.089 │0.202 │0.105 │0.088   │0.061 │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │필로티 주차장 구획        │0.131 │0.124 │0.089 │0.202 │0.105 │0.088   │0.061 │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │방재실, 발전기실          │0.119 │0.112 │0.081 │0.184 │0.095 │0.080   │0.055 │

│      │          │특수용도 등               │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │방화문    │방화문 설치 및 관리의     │0.111 │0.105 │0.075 │0.172 │0.089 │0.075   │0.052 │

│      │          │적합성                    │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │자동폐쇄 시 정상 작동     │0.116 │0.110 │0.079 │0.180 │0.093 │0.078   │0.054 │

│      │          │여부                      │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │폐쇄 장애 여부            │0.100 │0.095 │0.068 │0.155 │0.080 │0.068   │0.047 │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │방화      │방화셔터의 설치           │0.053 │0.050 │0.036 │0.082 │0.042 │0.036   │0.025 │

│      │셔터      │적절성(일체형 시 출입문   │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │포함)                     │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │자동폐쇄 시 정상 작동     │0.057 │0.054 │0.039 │0.088 │0.046 │0.038   │0.026 │

│      │          │여부                      │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │폐쇄 장애 여부            │0.044 │0.041 │0.030 │0.067 │0.035 │0.029   │0.020 │

├───┼─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│건축  │계단,     │유효 너비, 장애물 비치    │0.092 │0.082 │0.059 │0.125 │0.011 │0.019   │0.058 │

│피난  │복도,     │등                        │      │      │      │      │      │        │      │

│시설  │출입구    │                          │      │      │      │      │      │        │      │

│등    ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │계단의    │계단의 구조 (특피, 피난,  │0.038 │0.034 │0.024 │0.051 │0.005 │0.008   │0.024 │

│      │구조      │직통, 옥외)               │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │직통      │직통계단 간 통로 연결     │0.046 │0.041 │0.029 │0.062 │0.006 │0.010   │0.029 │

│      │계단      │여부                      │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │직통계단에서 거실         │0.046 │0.041 │0.029 │0.062 │0.006 │0.010   │0.029 │

│      │          │보행거리 적합             │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │주        │도로로 통하는 통로        │0.020 │0.017 │0.009 │0.032 │0.002 │0.005   │0.019 │

│      │출입구    │확보 여부                 │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │건물 바깥쪽으로 출구      │0.020 │0.017 │0.009 │0.032 │0.002 │0.005   │0.019 │

│      │          │적절성                    │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │옥상      │피난 가능 여부 및         │0.020 │0.018 │0.013 │0.027 │0.002 │0.004   │0.013 │

│      │피난      │비상문 자동개폐장치의     │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │기능(옥상광장대상)        │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │헬리포트  │헬리포트(대피 공간)       │0.009 │0.008 │0.004 │0.014 │0.001 │0.002   │0.008 │

│      │(경사지   │유지관리(피난 가능)       │      │      │      │      │      │        │      │

│      │붕대피    │                          │      │      │      │      │      │        │      │

│      │공간)     │                          │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │양방향    │양방향 피난 가능 여부     │0.067 │0.059 │0.032 │0.108 │0.008 │0.016   │0.063 │

│      │피난      ├─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │          │보행거리 적정 여부        │0.055 │0.049 │0.027 │0.090 │0.007 │0.013   │0.052 │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │비상구    │비상구 피난 가능          │0.060 │0.054 │0.029 │0.098 │0.007 │0.014   │0.057 │

│      │          │여부(지하 등)             │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │무허가    │무허가 증축 등            │0.070 │0.062 │0.045 │0.094 │0.009 │0.015   │0.044 │

│      ├─────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │기타      │내진 등 기타              │0.005 │0.005 │0.003 │0.009 │0.002 │0.001   │0.006 │

│      │          │건축피난시설 적절성       │      │      │      │      │      │        │      │

└───┴─────┴─────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┘

 4) 비상대응조직 및 교육훈련 

┌───┬────────────────┬────────────────────────────┐

│분야  │진단 내용                       │ 가중치                                                 │

│      ├────┬───────────┼───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┤

│      │항목    │세부항목              │공항  │철도  │도시  │항만  │공동구│천연가  │발전소│

│      │        │                      │시설  │시설  │철도  │시설  │      │스인수  │      │

│      │        │                      │      │      │      │      │      │기지 ,  │      │

│      │        │                      │      │      │      │      │      │가스공  │      │

│      │        │                      │      │      │      │      │      │급시설  │      │

├───┼────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│소방교│소방    │소방교육 실시         │0.006 │0.005 │0.003 │0.024 │0.010 │0.022   │0.024 │

│육훈련│교육    │                      │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │소방    │소방훈련 실시         │0.013 │0.014 │0.009 │0.046 │0.015 │0.051   │0.046 │

│      │훈련    │                      │      │      │      │      │      │        │      │

├───┼────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│비상대│자위    │초기대응체계          │0.028 │0.028 │0.013 │0.077 │0.036 │0.039   │0.077 │

│응조직│소방대  ├───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │        │자위소방대 조직       │0.063 │0.063 │0.028 │0.110 │0.061 │0.078   │0.110 │

│      │        ├───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │        │임무 숙지 여부        │0.077 │0.077 │0.034 │0.123 │0.056 │0.078   │0.123 │

│      │        ├───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │        │교육훈련 실시         │0.070 │0.070 │0.031 │0.150 │0.069 │0.078   │0.150 │

├───┼────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│비상대│비상대  │비상대응조직 및       │1.931 │1.931 │1.287 │2.638 │2.110 │2.111   │2.638 │

│응훈련│응훈련  │교육훈련 파트 총점 중 │      │      │      │      │      │        │      │

│      │평가    │90퍼센트 차지         │      │      │      │      │      │        │      │

│      │점수    │                      │      │      │      │      │      │        │      │

│      │(100점  │                      │      │      │      │      │      │        │      │

│      │만점)   │                      │      │      │      │      │      │        │      │

└───┴────┴───────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┘

 5) 화재 위험성 평가

┌───┬─────────────────────┬────────────────────────────┐

│분야  │진단 내용                                 │ 가중치                                                 │

│      ├─────┬───────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┤

│      │항목      │세부항목                      │공항  │철도  │도시  │항만  │공동구│천연가  │발전소│

│      │          │                              │시설  │시설  │철도  │시설  │      │스인수  │      │

│      │          │                              │      │      │      │      │      │기지 ,  │      │

│      │          │                              │      │      │      │      │      │가스공  │      │

│      │          │                              │      │      │      │      │      │급시설  │      │

├───┼─────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│예방  │플래시오  │공간(개구부, 공간크기,        │0.066 │0.088 │0.066 │0.088 │0.066 │0.175   │0.088 │

│      │버(flash  │가연물 적재량, 등) 내         │      │      │      │      │      │        │      │

│      │over)     │플래시오버 가능 여부          │      │      │      │      │      │        │      │

│      │가능성    │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │평가      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │ 풀       │연료누출에 의해 발생한 풀     │0.066 │0.088 │0.066 │0.088 │0.066 │0.220   │0.088 │

│      │(pool)    │화재의 크기 및 복사열         │      │      │      │      │      │        │      │

│      │화재의    │예측                          │      │      │      │      │      │        │      │

│      │규모      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │및        │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │화재      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │전파      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │가능성    │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │평가      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │방유제    │유출 제어 용으로 설치된       │0.066 │0.088 │0.066 │0.088 │0.066 │0.220   │0.088 │

│      │용적      │방유제의 용적이 안전성        │      │      │      │      │      │        │      │

│      │적정성    │확보를 위해 충분한지 평가     │      │      │      │      │      │        │      │

│      │평가      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

├───┼─────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│화재감│열감지    │공간 내 설치된 열감지기의     │0.326 │0.433 │0.326 │0.433 │0.326 │1.085   │0.433 │

│지기  │기 작동   │작동 시간 계산                │      │      │      │      │      │        │      │

│      │시점      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │적절성    │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │평가      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │연감지    │공간 내 설치된 연감지기의     │0.326 │0.433 │0.326 │0.433 │0.326 │1.085   │0.433 │

│      │기 작동   │작동 시간 계산                │      │      │      │      │      │        │      │

│      │시점      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │적절성    │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │평가      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │ 교차     │천장이 높거나, 들보와 같은    │0.325 │0.433 │0.326 │0.433 │0.326 │1.085   │0.433 │

│      │회로로    │구조로 구획되어 있는          │      │      │      │      │      │        │      │

│      │설계된    │천장부에 설치되어 있는        │      │      │      │      │      │        │      │

│      │자동화    │화재감지기의 화재 탐지        │      │      │      │      │      │        │      │

│      │재탐지    │시간 계산                     │      │      │      │      │      │        │      │

│      │방법의    │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │적절성    │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │평가      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

├───┼─────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│자동소│스프링    │공간 내 설치된                │0.260 │0.347 │0.260 │0.347 │0.260 │0.866   │0.347 │

│화    │클러      │스프링클러의 작동 시간        │      │      │      │      │      │        │      │

│      │작동      │계산                          │      │      │      │      │      │        │      │

│      │시점      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │적절성    │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │평가      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

├───┼─────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│피난/ │거주가    │화재로 인한 실내 온도         │0.318 │0.424 │0.318 │0.424 │0.318 │1.060   │0.424 │

│대응  │능시간    │상승 및 연기발생에 의한       │      │      │      │      │      │        │      │

│      │평가      │가시거리 계산                 │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │피난      │피난용량 계산                 │0.390 │0.521 │0.390 │0.521 │0.390 │1.304   │0.521 │

│      │용량      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │평가      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │ 제연     │피난/대응에 필요한            │0.318 │0.424 │0.318 │0.424 │0.318 │1.060   │0.424 │

│      │용량      │제연/배연 성능 평가           │      │      │      │      │      │        │      │

│      │적정성    │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │평가      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

├───┼─────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│내화구│          │필요한 내화등급을 맞추기      │0.163 │0.261 │0.196 │0.261 │0.196 │0.652   │0.261 │

│조 및 │구조물    │위한 내화보호층 (스프레이식,  │      │      │      │      │      │        │      │

│구획  │(기둥,    │기타 건자재)의 두께 계산      │      │      │      │      │      │        │      │

│      │보,       │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │내력벽    │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │등)       │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │내화      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │시간      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │적정성    │                              │      │      │      │      │      │        │      │

│      │평가      │                              │      │      │      │      │      │        │      │

├───┼─────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│3차원 │실내      │감지기 종류/위치/등 적정성    │0.135 │0.181 │0.135 │0.181 │0.135 │0.451   │0.181 │

│화재피│화재      │제연적정성                    │      │      │      │      │      │        │      │

│난시뮬│          │화재하중 위험성평가           │      │      │      │      │      │        │      │

│레이션│          │스프링클러설비 설계적정성     │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │피난적정성                    │      │      │      │      │      │        │      │

│      ├─────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│      │실외      │연료 누출 가능 지점이         │0.135 │0.181 │0.135 │0.181 │0.135 │0.451   │0.181 │

│      │화재      │건물과 30미터 이내에 존재할   │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │경우, 화재위험성평가 필요,    │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │고려되어야 하는 사항들        │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │-연료누출지점                 │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │-연료누출량                   │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │-풀(pool) 크기                │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │-배수로 경사 설계             │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │-화염에 노출된 벽체가 받는    │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │피해                          │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │-벽체의개구부(창문, 문 등)    │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │피해영향                      │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │-건물내부화재로 이어질 경우   │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │(풀 화재에 의해 유리창이      │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │깨지거나 복사열에 의한 건     │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │물내부로의 2차 화재전파       │      │      │      │      │      │        │      │

│      │          │가 이루어질 수 있음)          │      │      │      │      │      │        │      │

└───┴─────┴───────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┘

 6) 기타 화재발생 요인

┌─────┬──────────────────┬────────────────────────────┐

│분야      │진단 내용                           │ 가중치                                                 │

│          ├─────┬────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┤

│          │항목      │세부내용                │공항  │철도  │도시  │항만  │공동구│천연가  │발전소│

│          │          │                        │시설  │시설  │철도  │시설  │      │스인수  │      │

│          │          │                        │      │      │      │      │      │기지 ,  │      │

│          │          │                        │      │      │      │      │      │가스공  │      │

│          │          │                        │      │      │      │      │      │급시설  │      │

├─────┼─────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│진단 결과 │진단결과  │보수?보강 및 개선요구  │0.096 │0.096 │0.048 │0.193 │0.216 │0.072   │0.360 │

│개선사항  │보수?보  │사항 등에 대한 이행     │      │      │      │      │      │        │      │

│          │강 등     │여부                    │      │      │      │      │      │        │      │

│          │개선요구  │                        │      │      │      │      │      │        │      │

│          │사항      │                        │      │      │      │      │      │        │      │

├─────┼─────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤

│외부환경위│예방,     │지진 등 외부 환경       │0.360 │0.360 │0.287 │0.360 │0.360 │0.359   │0.600 │

│험요인    │대비,     │위험요인에 대한 예방,   │      │      │      │      │      │        │      │

│          │대응태세  │대비, 대응 태세         │      │      │      │      │      │        │      │

└─────┴─────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┘

2. 시설별 추가 진단항목

 1) 화재위험요인

┌──┬──────────────────────────────────────────────┬───┐

│분야│진단 내용                                                                                   │가중치│

│    ├────────┬─────────────────────────────────────┤      │

│    │항목            │세부항목                                                                  │      │

├──┼────────┼─────────────────────────────────────┼───┤

│위험│연료저장시설    │저장시설 위치의 적합성 - 항공기 및 지상용 차량에 의한 파손 위험           │0.157 │

│물  │등(급유시설 및  ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │장비)           │표지(출입금지, 인화성, 금연 등) 및 출입문 시건 여부                       │0.054 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │울타리 및 보안시설 적절성                                                 │0.070 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │탱크, 파이프, 주입구, 배출구 밸브, 독(dock)과와 기지 등 표시(연료 종류,   │0.038 │

│    │                │등급)                                                                     │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │쓰레기, 식물, 인화성 물질, 불꽃발생 장비 및 활동 유무                     │0.095 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │급유장비의 작동상태 및 누유 여부                                          │0.130 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │입·출하 시설의 클립, 접속선, 접지선 등                                   │0.132 │

│    │                │파이프, 필터, 펌프 등 본딩(bonding), 접지상태                             │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │지상 위 파이프 상태 및 보호조치                                           │0.095 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │비상차단장치의 위치, 기능, 표시, 상태                                     │0.104 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │데드맨(dead man) 제어장비 유무 및 상태                                    │0.070 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │소화기(2개 이상) 크기, 상태                                               │0.092 │

│    ├────────┼─────────────────────────────────────┼───┤

│    │이동 급유       │작동상태 및 누유여부                                                      │0.098 │

│    │장비[하이드란트 ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │(hydrant)급유전]│주차 상태(다른 차량:3미터, 건축물:15미터 이상)                            │0.049 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │표시(문자:“Flammable”, 높이:7.5센티미터, 위험물질 라벨 등)              │0.031 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │운전석 금연 표시, 흡연도구 유무                                           │0.072 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │소화기(BC급) 2개 상태                                                     │0.078 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │데드맨(dead man) 제어장비의 노즐 기능 및 상태                             │0.057 │

│    ├────────┼─────────────────────────────────────┼───┤

│    │급유작업        │흡연 또는 불꽃을 일으키는 행위                                            │0.098 │

│    │(계류장)        ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │동력공급장치 시동금지                                                     │0.092 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │항공기와 급유장치 간 본딩(bonding), 접지                                  │0.098 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │소화기 비치 및 직원 확보                                                  │0.086 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │급유감독자 감시                                                           │0.086 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │급유시설과 급유장치 간 접지                                               │0.098 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │급유차량 주차 시 차량간 안전거리 확보(다른 차량:3미터, 건축물:15미터      │0.060 │

│    │                │이상)                                                                     │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │연료 누유 또는 유출 여부                                                  │0.092 │

│    ├────────┼─────────────────────────────────────┼───┤

│    │건축물          │벽, 기둥, 보, 지붕의 균열, 손상, 기타                                     │0.097 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │방화문의 설치, 변형 및 손상, 폐쇄기능 불량, 기타                          │0.090 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │바닥의 체유, 체수, 균열, 손상, 패임                                       │0.090 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │계단의 변형, 손상, 고정상태 불량                                          │0.074 │

│    ├────────┼─────────────────────────────────────┼───┤

│    │환기, 배출      │외관의 변형, 손상, 고정상태 불량                                          │0.018 │

│    │설비 등         ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │인화방지망의 변형, 손상, 고정상태 불량                                    │0.018 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │방화 댐퍼의 손상, 이물질 등으로 인한 막힘                                 │0.035 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │가연성증기경보장치의 손상, 작동 불량                                      │0.026 │

│    ├────────┼─────────────────────────────────────┼───┤

│    │유출방지        │옥내·외설비의 방유턱, 유출방지조치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등     │0.036 │

│    │                │퇴적 유무                                                                 │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │집유설비, 배수구, 유분리장치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무  │0.045 │

│    ├────────┼─────────────────────────────────────┼───┤

│    │위험물취급      │기초, 지주의 침하 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 부식 여부, 변형,    │0.053 │

│    │설비            │균열, 손상, 기타                                                          │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │본체부의 누설 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 보냉재 손상 및 탈락     │0.067 │

│    │                │여부, 변형, 균열, 손상, 기타                                              │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │접지 도선의 단선, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타               │0.067 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │안전장치의 부식, 손상여부, 고장 상태 불량, 기타                           │0.069 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │계측장치의 장치 손상, 부착부 풀림, 기타                                   │0.055 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │송풍장치 설치, 장치의 손상, 부착부 풀림, 이상 진동, 이상 소음, 이상       │0.038 │

│    │                │발열 발생, 기타                                                           │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │구동장치의 부식, 변형, 손상 유무, 고정상태 불량, 기타                     │0.038 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │교반장치의 손상 유무, 고정 상태 부적합 여부, 이상 진동, 이상 소음,        │0.052 │

│    │                │이상 발열 유무, 누유 유무, 안전장치 비정상 작동, 기타                     │      │

│    ├────────┼─────────────────────────────────────┼───┤

│    │위험물 탱크     │기초, 지주, 전용실 등의 변형, 균열, 손상 유무, 부동 침하, 고정 상태       │0.064 │

│    │                │비정상 여부, 기타                                                         │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │본체부의 변형, 균열, 손상 유무, 누설 유무, 도장 불량, 부식 여부, 보냉재   │0.079 │

│    │                │손상 및 탈락 유무, 기타                                                   │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │노즐, 맨홀 등의 누설 유무, 변형, 균열, 손상 유무, 부착부 손상 유무, 도장  │0.097 │

│    │                │불량, 부식 유무, 기타                                                     │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │방유제, 방유턱의 변형, 균열, 손상 유무, 배수관 손상 유무, 배수관 개폐     │0.060 │

│    │                │적합 여부, 배수구의 균열, 손상 여부, 배수구 내 체유, 체수, 토사 등 퇴적   │      │

│    │                │여부, 수용량 적합 여부                                                    │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │접지의 접지도선의 단선 유무, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타    │0.079 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │누유검사관의 변형, 균열, 손상 유무, 기타                                  │0.081 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │교반장치의 장치 외부로 누유, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 유무,        │0.042 │

│    │                │고정상태 불량, 기타                                                       │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │통기관의 인화방지망 손상, 막힘, 밸브 작동 불량, 통기관 내부 장애물,       │0.042 │

│    │                │도장 불량 또는 부식 발생, 기타                                            │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │안전장치의 비정상 작동, 부식, 손상 발생, 기타                             │0.064 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │계량장치의 장치 손상, 부착부 고정 상태 불량, 기타                         │0.064 │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │주입구의 폐쇄시 주입구 외부로 누설, 변형, 손상 여부, 접지전극 손상,       │0.042 │

│    │                │접지저항치 불량, 기타                                                     │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │주입구 비트의 균열, 손상 유무, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타        │0.064 │

│    ├────────┼─────────────────────────────────────┼───┤

│    │위험물 배관,    │배관 (플랜지, 밸브 포함)의 외부로 누설 (지하매설배관은 누설점검 실시),    │0.043 │

│    │밸브 등         │배관의 변형, 손상, 배관 외부 도장 불량 및 부식 발생, 지상 설치 시         │      │

│    │                │지반면과 이격 여부, 기타                                                  │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │배관 비트의 균열, 손상, 체류, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타               │0.045 │

│    ├────────┼─────────────────────────────────────┼───┤

│    │위험물          │전동기의 변형, 균열, 손상, 고정 상태 불량, 회전부의 급유상태, 이상 진동,  │0.017 │

│    │펌프설비 등     │이상 소음, 이상 발열, 기타                                                │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │펌프 외부로 위험물 누설, 변형, 균열, 손상, 도장 불량 및 부식 발생, 고정   │0.018 │

│    │                │상태 불량, 회전부의 급유상태 불량, 유량 및 유압 정상 작동 불량,           │      │

│    │                │이상진동, 이상소음 이상발열, 기타                                         │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │접지도선의 단선, 부착부분 탈락, 접지저항치 불량, 기타                     │0.023 │

│    ├────────┼─────────────────────────────────────┼───┤

│    │기타            │제어장치 등의 제어계기 손상 여부, 제어반의 고정상태 불량, 제어계(온도,    │0.012 │

│    │                │압력, 유량 등) 기능 불량, 감시설비 기능 불량, 경보설비 기능 불량, 기타    │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │피뢰설비의 돌침부의 경사, 손상, 피뢰도선 단선, 피뢰도선과 벽체와의        │0.009 │

│    │                │접촉 불량, 접지저항치 불량, 기타                                          │      │

│    │                ├─────────────────────────────────────┼───┤

│    │                │표지, 게시판 등 손상, 기재사항 불량, 기타                                 │0.009 │

└──┴────────┴─────────────────────────────────────┴───┘

  (1) 공항시설

  (2) 공동구시설

┌───┬────────────────────────────────┬───┐

│분야  │진단 내용                                                       │가중치│

│      ├───────┬────────────────────────┤      │

│      │항목          │세부항목                                        │      │

├───┼───────┼────────────────────────┼───┤

│전력, │전선로(전력)  │절연물의 손상, 열화 등 절연파괴 여부            │0.286 │

│통신  │케이블        ├────────────────────────┼───┤

│시설  │              │접속부의 소음, 손상, 파열, 절연유의 누출 여부   │0.286 │

│      │              ├────────────────────────┼───┤

│      │              │접속지점 접지 시설 설치 여부                    │0.228 │

│      ├───────┼────────────────────────┼───┤

│      │분전반        │접속부분의 풀림, 부식, 오염, 발열여부           │0.171 │

│      │              ├────────────────────────┼───┤

│      │              │전선 절연의 열화 또는 과열여부                  │0.220 │

│      │              ├────────────────────────┼───┤

│      │              │빗물 또는 습기로 인한 단락위험                  │0.215 │

│      ├───────┼────────────────────────┼───┤

│      │통신선로      │통신선로 및 장비의 과열 등 화재 위험 여부       │0.143 │

│      ├───────┼────────────────────────┼───┤

│      │피뢰설비      │돌침, 피뢰도선 등 손상, 변형 및 접지의 이상 유무│0.072 │

├───┼───────┼────────────────────────┼───┤

│고열  │열수송관      │균열, 손상 및 노후 상태                         │0.357 │

├───┼───────┼────────────────────────┼───┤

│가스  │가스관        │균열, 손상 및 노후 상태                         │0.836 │

│      │              ├────────────────────────┼───┤

│      │              │압력안전장치, 가스누설경보기, 긴급차단장치 등   │0.836 │

│      │              │안전설비의 설치상태 및 기능                     │      │

├───┼───────┼────────────────────────┼───┤

│기타  │수도관,       │균열, 손상 및 노후 상태                         │0.183 │

│      │중수도관,     ├────────────────────────┼───┤

│      │하수도관,     │화재 발생 위험 여부                             │0.238 │

│      │쓰레기        │                                                │      │

│      │수송관 등     │                                                │      │

└───┴───────┴────────────────────────┴───┘

  (3) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

┌──┬────────────────────────────────────────────┬────┐

│분야│진단 내용                                                                               │  가중치│

│    ├───────┬────────────────────────────────────┤        │

│    │항목          │세부항목                                                                │        │

├──┼───────┼────────────────────────────────────┼────┤

│가스│배치기준      │저장설비, 처리설비의 외면으로 부터 보호시설까지 거리(30 미터이상)       │0.243   │

│시설│              ├────────────────────────────────────┼────┤

│기준│              │가스공급시설과 화기 취급 장소까지 거리(8 미터이상)                      │0.243   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │저장설비 처리설비는 그 외면~ 사업소경계까지 거리                        │0.185   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │고압 가스공급시설 안전구획 내 설치 및 면적 기준 적절성                  │0.146   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │안전구역 고압가스공급시설간의 거리(30 미터이상)                         │0.146   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │가스공급시설 외면 ~ 다른 제조소 간 거리(20 미터이상)                    │0.146   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │액화천연가스 저장탱크 외면 ~ 20만 세제곱미터  이상 압축기까지 거리      │0.146   │

│    │              │(30 미터이상)                                                           │        │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │안전조업 공지 확보 여부                                                 │0.156   │

│    ├───────┼────────────────────────────────────┼────┤

│    │기초기준      │내진설계 여부 및 지진에 안전한 구조인지 여부                            │0.219   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │탱크 저부 가열 방식 (보일러 또는 전기)에 따른 화재 위험 검토            │0.219   │

│    ├───────┼────────────────────────────────────┼────┤

│    │저장설비기준  │저장탱크 간 거리(최대지름의 합의 4분의 1 이상) - 물분무설비설치 시 제외 │0.167   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │저장탱크의 지반 침하, 변형 등                                           │0.167   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │저장탱크 외면 균열 및 콘크리트 박리 상태, 철근 부식 등 탱크 외관 및     │0.171   │

│    │              │구조물의 상태                                                           │        │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │지하, 실내 저장탱크 설치실 내 가스폭발 방지 조치                        │0.171   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │폭발방지장치, 액면계, 물분무장치, 방류둑, 긴급차단장치, 압력저하        │0.137   │

│    │              │방지조치의 구조, 기능 등의 적합성                                       │        │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │기타 저장 성능의 안정성                                                 │0.128   │

│    ├───────┼────────────────────────────────────┼────┤

│    │가스설비 기준 │가스설비의 재료, 구조, 강도, 성능                                       │0.119   │

│    │(발생, 기화,  │                                                                        │        │

│    │정제설비)     │                                                                        │        │

│    ├───────┼────────────────────────────────────┼────┤

│    │배관설비      │배관의 재료, 부식여부                                                   │0.176   │

│    │기준          ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │중량, 압력, 지진의 영향으로부터 안전한 구조 여부                        │0.143   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │누출 여부(용접부 등)                                                    │0.176   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │신축 흡수 조치                                                          │0.143   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │배관장치(펌프, 밸브, 압축기 등)의 절연                                  │0.143   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │배관 지하 매설 깊이 등                                                  │0.143   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │수평거리 적절성                                                         │0.143   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │자동차 충돌에 대한 영향 적절성                                          │0.143   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │노출배관의 적절성                                                       │0.143   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │배관 옥외 공동구에 설치 시 기준(환기장치, 방폭, 신축, 관통부 조치)      │0.143   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │내압성능과 기밀성능                                                     │0.143   │

│    ├───────┼────────────────────────────────────┼────┤

│    │사고예방      │압력조정장치 기능 적절성                                                │0.071   │

│    │설비 기준     ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │가스공급시설 가스누출 검지장치 기능 적절성                              │0.073   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │가스송출, 유입 차단 및 이송장치 기능 적절성                             │0.088   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │정전기, 부식 방지 장치 등 기타 사고예방설비의 적절성                    │0.073   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │배관의 감시, 제어, 누출검지, 접지 등 사고예방설비 등의 적절성           │0.073   │

│    ├───────┼────────────────────────────────────┼────┤

│    │피해저감      │누출조치 조치(500톤 이상 액상 탱크)                                     │0.095   │

│    │설비 기준     │                                                                        │        │

│    ├───────┼────────────────────────────────────┼────┤

│    │부대설비      │액면계, 비상전력, 통신시설, 불활성가스설비, 계기실, 피뢰침등 부대설비의 │0.048   │

│    │기준          │구조, 기능 등 적절성                                                    │        │

│    ├───────┼────────────────────────────────────┼────┤

│    │표시기준      │탱크의 색(은색, 백색), 가스 명칭(붉은색) 표시                           │0.007   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │경계표지, 경계책                                                        │0.013   │

│    │              ├────────────────────────────────────┼────┤

│    │              │배관의 표시 및 색                                                       │0.007   │

└──┴───────┴────────────────────────────────────┴────┘

  (4) 발전소시설 

┌──┬───────────────────────────────────────────┬────┐

│분야│진단 내용                                                                             │  가중치│

│    ├───────┬───────────────────────────────────┤        │

│    │항목          │세부항목                                                              │        │

├──┼───────┼───────────────────────────────────┼────┤

│위  │위치·구조 및 │안전거리 확보여부                                                     │0.058   │

│험  │설비기준      ├───────────────────────────────────┼────┤

│물  │              │보유공지                                                              │0.058   │

│제  │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│조  │              │건축물                                                                │0.058   │

│소  │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│등  │              │환기설비, 배출설비                                                    │0.058   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │방유턱, 유출방지조치, 지반면                                          │0.058   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │집유설비, 배수구, 유분리장치                                          │0.058   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │위험물 취급설비                                                       │0.058   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │배관, 밸브 등                                                         │0.058   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │펌프설비 등                                                           │0.058   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │전기설비                                                              │0.058   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │제어장치 등                                                           │0.058   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │피뢰설비                                                              │0.058   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │표지, 게시판                                                          │0.058   │

│    ├───────┼───────────────────────────────────┼────┤

│    │탱크의 상태   │외형                                                                  │0.029   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │배수관 등                                                             │0.029   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │노즐 맨홀 등                                                          │0.029   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │접지                                                                  │0.029   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │윈드가드(wind guard) 및 계단                                          │0.029   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │통기관                                                                │0.029   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │안전장치, 계측장치                                                    │0.029   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │방유제                                                                │0.029   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │누설여부 (누설검지관 등)                                              │0.029   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │주입구                                                                │0.029   │

├──┼───────┼───────────────────────────────────┼────┤

│발전│특수가연물    │특수가연물 저장, 취급 상태                                            │0.021   │

│소  │              │-품명별구별                                                           │        │

│등  │              │-높이 10 미터이하, 바닥면적 50 제곱미터이하 적재, 1 미터이상 이격 등  │        │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │표지 설치 적정 여부(품명, 최대수량, 화기취급 금지)                    │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │살수설비 또는 대형소화기 설치 여부                                    │0.021   │

│    ├───────┼───────────────────────────────────┼────┤

│    │발화원        │공정 설비 및 건물 내 분진, 먼지 등의 청소상태                         │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │가연성 분진(분체) 등 체류 여부 및 집진/환기설비 적정 여부             │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │덕트(필터) 및 배기 팬의 청결 상태                                     │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │자연발화 발생 가능 여부                                               │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │정전기 방지 장치 등 적정여부                                          │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │전기불꽃, 마찰열, 복사열 등 점화원 여부                               │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │알코올, 신나 등 인화성 액체(용제)의 저장, 취급 상태                   │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │위험물질은 작업장 외의 별도의 장소에 보관(필요한 양만 작업장 내 보관) │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │저장/취급 물질의 반응/폭발 여부                                       │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │기타 공정 중 발화원과 화재요인으로 작용할 요소의 유무                 │0.021   │

│    ├───────┼───────────────────────────────────┼────┤

│    │전기공급시설  │전기설비의 접지                                                       │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │고압·특고압 전기기계기구의 이격                                      │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │과전류·지락에 대한 보호                                              │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │발전소 등의 표지 및 방호시설                                          │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │수소냉각식 발전기 검지기능 정상여부                                   │0.021   │

│    ├───────┼───────────────────────────────────┼────┤

│    │전기사용시설  │전기저장장치의 화재·폭발 방지 등                                     │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │분진·가연성 가스 등이 있는 장소의 화재방호                           │0.021   │

│    ├───────┼───────────────────────────────────┼────┤

│    │발전용        │액화가스 연료연소설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치                 │0.021   │

│    │화력설비      ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │연료 가스 누설 방호 조치                                              │0.021   │

│    │              ├───────────────────────────────────┼────┤

│    │              │가스화로 설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치                         │0.021   │

└──┴───────┴───────────────────────────────────┴────┘

 2) 소방계획 및 피난계획

  - 공동구시설

┌────┬─────────────────────┬────┐

│분야    │진단 내용                                 │  가중치│

│        ├──────┬──────────────┤        │

│        │항목        │세부항목                    │        │

├────┼──────┼──────────────┼────┤

│유사시  │비상사태별  │계획의 수립 및 시행의 적절성│0.370   │

│대비계획│대비 계획   │                            │        │

└────┴──────┴──────────────┴────┘

 3) 소방시설등 유지관리

  (1) 공항시설

 ┌──┬───────────────────────────────────┬────┐

│분야│진단 내용                                                             │  가중치│

│    ├──────┬────────────────────────────┤        │

│    │항목        │세부항목                                                │        │

├──┼──────┼────────────────────────────┼────┤

│전기│전력시설    │소방시설 등 적절성, 적합성                              │0.042   │

│    │(사용, 예비)│                                                        │        │

│    ├──────┼────────────────────────────┼────┤

│    │통신시설    │관제소, 송수신소, 통신소 등의 소방시설 등 적절성, 적합성│0.016   │

├──┼──────┼────────────────────────────┼────┤

│위험│포소화설비  │수원                                                    │0.135   │

│물  │            ├────────────────────────────┼────┤

│소화│            │가압송수장치                                            │0.157   │

│설비│            ├────────────────────────────┼────┤

│    │            │약제저장탱크                                            │0.138   │

│    │            ├────────────────────────────┼────┤

│    │            │약제혼합장치                                            │0.113   │

│    │            ├────────────────────────────┼────┤

│    │            │기동장치                                                │0.107   │

│    │            ├────────────────────────────┼────┤

│    │            │전동기 제어장치                                         │0.097   │

│    │            ├────────────────────────────┼────┤

│    │            │유수, 압력검지장치                                      │0.097   │

│    │            ├────────────────────────────┼────┤

│    │            │배관 등                                                 │0.097   │

│    │            ├────────────────────────────┼────┤

│    │            │포방출구                                                │0.097   │

│    │            ├────────────────────────────┼────┤

│    │            │포소화전                                                │0.097   │

│    │            ├────────────────────────────┼────┤

│    │            │연결송액구                                              │0.075   │

│    │            ├────────────────────────────┼────┤

│    │            │예비동력원                                              │0.119   │

└──┴──────┴────────────────────────────┴────┘

  (2) 철도시설

┌───┬─────────────────────────────────────┬────┐

│분야  │진단 내용                                                                 │  가중치│

│      ├───────┬─────────────────────────────┤        │

│      │항목          │세부항목                                                  │        │

├───┼───────┼─────────────────────────────┼────┤

│역사  │승강장        │승강장 안전문, 안전보호벽 등 화재 시 개방여부 등 적절성   │0.063   │

│등    │              ├─────────────────────────────┼────┤

│      │              │끝단의 비상 통로, 계단, 개폐시설 등의 적합성              │0.054   │

│      │              ├─────────────────────────────┼────┤

│      │              │고상 승강장 아래 비상대피를 위한 여유 공간 여부           │0.038   │

│      ├───────┼─────────────────────────────┼────┤

│      │역 광장       │ 비상시 긴급차량 접근 가능 여부                           │0.017   │

│      ├───────┼─────────────────────────────┼────┤

│      │피난로 및     │2방향 이상 피난로 확보                                    │0.104   │

│      │피난설비      ├─────────────────────────────┼────┤

│      │              │방화 및 방연성능                                          │0.088   │

│      │              ├─────────────────────────────┼────┤

│      │              │승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하) │0.104   │

│      │              ├─────────────────────────────┼────┤

│      │              │터널로 통하는 진입로의 비상대피 폭 확보                   │0.067   │

│      │              ├─────────────────────────────┼────┤

│      │              │유도등(상시 점등) 및 비상조명등 적절성                    │0.083   │

│      │              ├─────────────────────────────┼────┤

│      │              │휴대용비상조명등 설치, 유지 적절성                        │0.079   │

│      │              ├─────────────────────────────┼────┤

│      │              │공기호흡기(층별 2개 이상)의 설치, 유지 적절성             │0.081   │

│      ├───────┼─────────────────────────────┼────┤

│      │마감재        │승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재(불연재료)       │0.083   │

│      │              ├─────────────────────────────┼────┤

│      │              │조립식 칸막이의 마감재(외부:불연, 내부:준불연)            │0.068   │

│      │              ├─────────────────────────────┼────┤

│      │              │실내장식물 : 불연, 준불연, 방염                           │0.068   │

│      │              ├─────────────────────────────┼────┤

│      │              │ 가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재        │0.053   │

│      ├───────┼─────────────────────────────┼────┤

│      │역무 자동화   │ 자동개집표기 및 비상게이트 화재 시 자동개방 여부         │0.025   │

│      │설비          │                                                          │        │

├───┼───────┼─────────────────────────────┼────┤

│전기  │전력시설      │설치된 소방시설의 적합성, 적절성                          │0.021   │

│      ├───────┼─────────────────────────────┼────┤

│      │관제실        │관제기능의 정상여부                                       │0.013   │

│      │              ├─────────────────────────────┼────┤

│      │              │설치된 소방시설의 적합성, 적절성                          │0.016   │

│      │              ├─────────────────────────────┼────┤

│      │              │경보장치의 작동 전송 여부                                 │0.014   │

│      ├───────┼─────────────────────────────┼────┤

│      │영상          │역구내, 차량정비기지 등의 영상기록장치 정상 작동 여부     │0.007   │

│      │기록장치 등   ├─────────────────────────────┼────┤

│      │              │승강장, 대합실의 영상감지장치의 자동화재탐지설비와 연동   │0.010   │

│      │              ├─────────────────────────────┼────┤

│      │              │방송, 감시설비 등 안전설비의 기능 및 적합성               │0.008   │

│      ├───────┼─────────────────────────────┼────┤

│      │정보통신 시설 │설치된 소방시설의 적합성, 적절성                          │0.007   │

│      ├───────┼─────────────────────────────┼────┤

│      │신호제어 시설 │설치된 소방시설의 적합성, 적절성                          │0.003   │

├───┼───────┼─────────────────────────────┼────┤

│차량  │소방시설      │설치된 소방시설의 적합성, 적절성                          │0.101   │

│기지  │              │                                                          │        │

└───┴───────┴─────────────────────────────┴────┘

  (3) 도시철도시설

┌───┬──────────────────────────────────────────┬────┐

│분야  │진단 내용                                                                           │  가중치│

│      ├──────┬───────────────────────────────────┤        │

│      │항목        │세부항목                                                              │        │

├───┼──────┼───────────────────────────────────┼────┤

│역사  │승강장      │스크린도어의 재질(불연재료 등) 및 화재 시 개방여부(수동) 등 적절성    │0.144   │

│등    │            ├───────────────────────────────────┼────┤

│      │            │승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하)             │0.144   │

│      │            ├───────────────────────────────────┼────┤

│      │            │특별피난계단의 유도등(상시 점등) 및 비상조명등 적절성                 │0.118   │

│      ├──────┼───────────────────────────────────┼────┤

│      │마감재      │승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재(불연재료)                   │0.072   │

│      │            ├───────────────────────────────────┼────┤

│      │            │조립식 칸막이의 마감재(외부:불연, 내부:준불연)                        │0.059   │

│      │            ├───────────────────────────────────┼────┤

│      │            │실내장식물 : 불연, 준불연, 방염                                       │0.059   │

│      │            ├───────────────────────────────────┼────┤

│      │            │가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재                     │0.046   │

├───┼──────┼───────────────────────────────────┼────┤

│전기  │전력시설    │설치된 소방시설의 적합성, 적절성                                      │0.014   │

│      ├──────┼───────────────────────────────────┼────┤

│      │관제실      │관제기능의 정상여부                                                   │0.009   │

│      │            ├───────────────────────────────────┼────┤

│      │            │설치된 소방시설의 적합성, 적절성                                      │0.011   │

│      │            ├───────────────────────────────────┼────┤

│      │            │경보장치의 작동 전송 여부                                             │0.010   │

│      ├──────┼───────────────────────────────────┼────┤

│      │통신설비 등 │역구내, 차량정비기지 등의 영상기록장치 정상 작동 여부                 │0.005   │

│      │            ├───────────────────────────────────┼────┤

│      │            │승강장, 대합실의 화상 실시간 감시 설비 기능 및 적절성(관제실, 역무실) │0.007   │

│      │            ├───────────────────────────────────┼────┤

│      │            │화재경보 감지 지역 화상 설비(역무실)의 기능 및 적절성                 │0.009   │

│      ├──────┼───────────────────────────────────┼────┤

│      │신호        │설치된 소방시설의 적합성, 적절성                                      │0.005   │

│      │장치        │                                                                      │        │

├───┼──────┼───────────────────────────────────┼────┤

│차량  │소방        │설치된 소방시설의 적합성, 적절성                                      │0.072   │

│정비  │시설        │                                                                      │        │

│기지  │            │                                                                      │        │

└───┴──────┴───────────────────────────────────┴────┘

  (4) 항만시설

┌──┬──────────────────────────────┬────┐

│분야│진단 내용                                                   │  가중치│

│    ├──────┬───────────────────────┤        │

│    │항목        │세부항목                                      │        │

├──┼──────┼───────────────────────┼────┤

│기능│여객이용시설│화재 위험 및 대피의 용이성                    │0.795   │

│시설│            │                                              │        │

├──┼──────┼───────────────────────┼────┤

│지원│업무용, 후생│화재 위험성 및 소방시설의 적절성              │0.093   │

│시설│복지, 편의  │                                              │        │

│    │제공 시설   │                                              │        │

├──┼──────┼───────────────────────┼────┤

│안전│위험안내시설│방송, 경보설비의 기능, 화재 시 안내 가능 여부 │0.067   │

│시설├──────┼───────────────────────┼────┤

│    │긴급대응시설│피난시설의 위치, 화재 시 피난 가능 여부       │0.121   │

│    │            ├───────────────────────┼────┤

│    │            │피난시설 내 방송, 경보 설비의 설치, 기능      │0.100   │

│    ├──────┼───────────────────────┼────┤

│    │점검        │안전시설의 점검 및 조치 여부                  │0.032   │

└──┴──────┴───────────────────────┴────┘

  (5) 공동구시설

┌───┬──────────────────────────────────────────┬────┐

│분야  │진단 내용                                                                           │  가중치│

│      ├───────┬──────────────────────────────────┤        │

│      │항목          │세부항목                                                            │        │

├───┼───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│지하  │소화기        │소화기의 종류(A3, B5, C) 적합성                                     │0.019   │

│구의  │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│소방  │              │소화기 중량(7킬로그램 이하) 적합성                                  │0.019   │

│시설  │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│      │              │출입구(환기구, 작업구) 부근 5개 이상 설치 여부                      │0.025   │

│      ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│      │자동소화장치  │발전실(300제곱미터 미만) 등 자동소화장치 등 설치 적합성             │0.117   │

│      │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│      │              │제어반, 분전만 마다 자동소화장치 또는 소공간 용 소화용구 설치 적합성│0.117   │

│      │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│      │              │케이블 접속부(절연유 포함 접속부 만) 자동소화장치 설치 적합성       │0.117   │

│      ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│      │자동화재      │감지기 발화지점(1미터 단위)및 온도 확인 기능 여부                   │0.062   │

│      │탐지설비      ├──────────────────────────────────┼────┤

│      │              │감지기 설치 위치 적합성(천장 중심부, 수직거리 30센티미터 이내)      │0.049   │

│      │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│      │              │감지기는 먼지, 습기(방수형) 영향을 받지 않는지 여부                 │0.048   │

│      ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│      │유도등        │출입구 피난구유도등 적합성                                          │0.010   │

│      ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│      │연소방지설비  │배관, 헤드, 살수구역, 송수구의 적합성                               │0.089   │

│      ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│      │연소방지재    │설치위치(분기구, 인입부, 인출부, 절연유순환펌프 설치 장소, 기타     │0.074   │

│      │              │화재위험장소) 및 길이 (시험성적서 명시)의 적합성                    │        │

│      ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│      │방화벽        │닫힌 상태 또는 자동폐쇄장치의 기능 여부                             │0.104   │

│      │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│      │              │출입문(방화문) 및 관통부 마감 상태                                  │0.107   │

│      ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│      │무선통신보조  │무전기접속단자 설치 상태(방재실, 공동구 입구, 지상 송수구)          │0.029   │

│      │설비          │                                                                    │        │

│      ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│      │통합감시시설  │119상황실과의 통신상태                                              │0.050   │

├───┼───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│지하  │전원설비      │비상전원설비의 비상 시 전환 등 상태                                 │0.072   │

│구의  ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│부대  │급배수설비    │배수설비의 성능 및 기능                                             │0.057   │

│설비  ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│      │조명설비      │조명설비의 상태(방수형, 방폭형, 내부식성) 및 기능                   │0.044   │

│      ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│      │중앙통제실(중 │통제실의 구획 및 통제                                               │0.093   │

│      │앙통제설비)   ├──────────────────────────────────┼────┤

│      │              │직원(2명이상) 및 24시간 감시 체제 이상 유무                         │0.095   │

│      │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│      │              │중앙통제설비의 상태 및 기능                                         │0.072   │

│      │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│      │              │무정전전원장치의 상태 및 기능                                       │0.088   │

│      ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│      │방재설비      │이상침수경보설비, 침입감지설비의 상태 및 기능                       │0.023   │

│      ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│      │출입구        │출입구, 환기구 감지장치 또는 폐쇄회로 등 상태 및 기능               │0.011   │

│      │감시장치      ├──────────────────────────────────┼────┤

│      │              │유사 시 내부 진입 잠금장치 설치 상태 및 열쇠 보관 상태              │0.011   │

│      │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│      │              │비상통신설비(비상전화, 인터폰) 또는 무선통신설비의 상태 및 기능     │0.015   │

└───┴───────┴──────────────────────────────────┴────┘

  (6) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

┌──┬───────────────────────────────────────┬────┐

│분야│진단 내용                                                                     │  가중치│

│    ├────────┬──────────────────────────────┤        │

│    │항목            │세부항목                                                    │        │

├──┼────────┼──────────────────────────────┼────┤

│위험│물분무 설비     │복사열 노출 방호                                            │0.317   │

│물  ├────────┼──────────────────────────────┼────┤

│(가 │수막 설비       │복사열 노출 방호, 가스 기화 유발                            │0.106   │

│스) │                │둑, 방유제 등에 설치                                        │        │

│소화├────────┼──────────────────────────────┼────┤

│설비│자동분말        │탱크 상부 안전밸브, 펌프, 등에서 발생할 수 있는 화재에 대비 │0.423   │

│    │소화 설비       │                                                            │        │

│    ├────────┼──────────────────────────────┼────┤

│    │포소화설비      │수원                                                        │0.888   │

│    │(고발포, 도포에 ├──────────────────────────────┼────┤

│    │의한 증기발생   │가압송수장치                                                │1.030   │

│    │억제)           ├──────────────────────────────┼────┤

│    │                │약제저장탱크                                                │0.930   │

│    │                ├──────────────────────────────┼────┤

│    │                │약제혼합장치                                                │0.723   │

│    │                ├──────────────────────────────┼────┤

│    │                │기동장치                                                    │0.661   │

│    │                ├──────────────────────────────┼────┤

│    │                │전동기 제어장치                                             │0.640   │

│    │                ├──────────────────────────────┼────┤

│    │                │유수, 압력검지장치                                          │0.640   │

│    │                ├──────────────────────────────┼────┤

│    │                │배관 등                                                     │0.661   │

│    │                ├──────────────────────────────┼────┤

│    │                │포방출구                                                    │0.640   │

│    │                ├──────────────────────────────┼────┤

│    │                │포소화전                                                    │0.640   │

│    │                ├──────────────────────────────┼────┤

│    │                │연결송액구                                                  │0.454   │

│    │                ├──────────────────────────────┼────┤

│    │                │예비동력원                                                  │0.785   │

└──┴────────┴──────────────────────────────┴────┘

  (7) 발전소시설

┌──┬──────────────────────────────────────────┬────┐

│분야│진단 내용                                                                           │  가중치│

│    ├───────┬──────────────────────────────────┤        │

│    │항목          │세부항목                                                            │        │

├──┼───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│위험│포소화설비    │수원                                                                │0.184   │

│물소│              ├──────────────────────────────────┼────┤

│화설│              │가압송수장치                                                        │0.214   │

│비  │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │약제저장탱크                                                        │0.193   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │약제혼합장치                                                        │0.150   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │기동장치                                                            │0.137   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │전동기 제어장치                                                     │0.133   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │유수, 압력검지장치                                                  │0.133   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │배관 등                                                             │0.137   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │포방출구                                                            │0.133   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │포소화전                                                            │0.133   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │연결송액구                                                          │0.094   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │예비동력원                                                          │0.163   │

├──┼───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│발전│제조소등의    │분무도장 작업 등의 일반취급소 기준 적합성                           │0.163   │

│소시│위치·구조 및 ├──────────────────────────────────┼────┤

│설  │설비기준      │열처리 작업 등의 일반 취급소 기준 적합성                            │0.163   │

│등  │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │그 밖의 위험물 취급소 설치 기준 등의 적합성                         │0.133   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │기타 제조소등의 시설기준 적합성                                     │0.105   │

│    ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│    │공정          │고온, 고압, 액위 등 이상 시 경보장치 설치 및 기능의 적절성          │0.265   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │건조기, 가열기 등 자동온도 제어장치의 기능의 적절성 및 화재         │0.265   │

│    │              │위험성(간접 가열 구조 등)                                           │        │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │과압을 방지하는 장치의 기능의 적절성                                │0.265   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │화재 등 비상시 연료 공급 차단 등 인터록 장치 또는 긴급 차단장치     │0.265   │

│    │              │기능의 적절성                                                       │        │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │도장 지역 등 불꽃감지장치 설치 및 불꽃에 의한 전력차단장치 등       │0.326   │

│    │              │방호장치의 기능 적절성                                              │        │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │공정설비 등의 과열, 고온표면, 정기적 결함여부                       │0.265   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │화염방지기 설치 상태                                                │0.265   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │폭발, 화재, 누출 방지 긴급차단장치 설치 및 기능 적합성              │0.326   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │계측제어장치 기능의 이상 유무                                       │0.204   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │피뢰침 등 설치 여부                                                 │0.265   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │비상발전기 등 예비 동력원의 기능 및 적절성                          │0.265   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │에너지저장장치, 배터리 설비 등의 화재 위험성 여부                   │0.326   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │기타 공정설비의 화재 위험성                                         │0.265   │

│    ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│    │소화기        │적응성 있는 소화기 비치 여부(금수성 등 화학물질 적응성)             │0.046   │

│    ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│    │소화설비 등   │물과 급격한 반응을 발생할 수 있는 물질 보관, 취급 장소의 적응성     │0.227   │

│    │              │여부                                                                │        │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │분말 또는 가스계소화약제(이산화탄소 등)와 반응할 수 있는 물질 보관, │0.227   │

│    │              │취급 장소의 적응성 여부                                             │        │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │화재 위험이 높은 공정장치내부에 소화설비 설치 및 기능의 적절성 여부 │0.232   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │제어실, 전산실 등의 플로어덕트(floor duct) 내부의 소화 설비 설치 및 │0.221   │

│    │              │기능의 적절성 여부                                                  │        │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │제어실, 전산실 등에 설치된 스프링클러설비의 적합 여부               │0.170   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │공정에 설치된 기타 소화설비의 기능 적절성                           │0.170   │

│    ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│    │경보설비      │제어실, 전산실 등의 공기흡입형감지기의 흡입관의 위치[공기가         │0.177   │

│    │              │빠져나가는 위치, 플로어덕트(floor duct) 내부 등]                    │        │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │소음으로 인한 경보 인식불량에 대비하여 경광등 또는 시각경보기 설치  │0.141   │

│    │              │상태 및 기능                                                        │        │

│    ├───────┼──────────────────────────────────┼────┤

│    │기타          │가연성 물질을 이송하는 덕트 등 내부의 화재감지 및 소화설비의 설치   │0.088   │

│    │              │여부 및 적절성                                                      │        │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │컨베이어 등 방화 구획 관통부 스프링클러 등 설치 여부 및 조치 적절성 │0.091   │

│    │              ├──────────────────────────────────┼────┤

│    │              │기타 공정에 필요한 소방시설의 기능의 적절성                         │0.068   │

└──┴───────┴──────────────────────────────────┴────┘

 4) 비상대응조직 및 교육훈련

  (1) 공항시설

┌──┬────────────────────────────────────────────┬────┐

│분야│진단 내용                                                                               │  가중치│

│    ├─────┬──────────────────────────────────────┤        │

│    │항목      │세부항목                                                                    │        │

├──┼─────┼──────────────────────────────────────┼────┤

│공항│일반 교육 │구조, 소방직원 교육 적합성 - 초기 1주, 직무 1주, 정기 1주/2년               │0.042   │

│교육│훈련      ├──────────────────────────────────────┼────┤

│훈련│          │연료 및 위험물취급종사자 교육, 훈련                                         │0.036   │

│    ├─────┼──────────────────────────────────────┼────┤

│    │공항비상  │교육훈련 시기 등 적절성 - 종합훈련(2년), 부분훈련(종합안한 해), 도상(6개월) │0.018   │

│    │계획 훈련 │                                                                            │        │

└──┴─────┴──────────────────────────────────────┴────┘

  (2) 철도시설

┌───┬──────────────────────┬────┐

│분야  │진단 내용                                   │  가중치│

│      ├─────┬────────────────┤        │

│      │항목      │세부항목                        │        │

├───┼─────┼────────────────┼────┤

│교육  │안전 교육 │ 철도종사자의 안전교육 적합 여부│0.044   │

│훈련  │          │-6시간이상/분기(강의 및 실습)   │        │

└───┴─────┴────────────────┴────┘

  (3) 도시철도시설

┌───┬──────────────────────┬────┐

│분야  │진단 내용                                   │  가중치│

│      ├─────┬────────────────┤        │

│      │항목      │세부항목                        │        │

├───┼─────┼────────────────┼────┤

│교육  │안전 교육 │ 철도종사자의 안전교육 적합 여부│0.047   │

│훈련  │          │-6시간이상/분기(강의 및 실습)   │        │

└───┴─────┴────────────────┴────┘

  (4) 공동구시설

┌──┬──────────────────────────┬────┐

│분야│진단 내용                                           │  가중치│

│    ├──────┬───────────────────┤        │

│    │항목        │세부항목                              │        │

├──┼──────┼───────────────────┼────┤

│교육│소방서,     │교육훈련 실시 적합 여부               │0.235   │

│훈련│경찰서 참여 │(비상사태별 대비계획수립과 적합 여부) │        │

│    │교육 훈련   │                                      │        │

└──┴──────┴───────────────────┴────┘

  (5) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

┌──┬────────────────────────────────────┬────┐

│분야│진단 내용                                                               │  가중치│

│    ├─────┬──────────────────────────────┤        │

│    │항목      │세부항목                                                    │        │

├──┼─────┼──────────────────────────────┼────┤

│교육│안전교육  │교육대상, 과정, 시기 등 적절성                              │0.037   │

│훈련│(전문교육)│-안전관리책임자, 안전관리원, 안전점검원(신규6개월, 3년마다) │        │

└──┴─────┴──────────────────────────────┴────┘

 5) 기타 화재발생 요인

  (1) 공항시설

 ┌───┬────────────────────────────────────────────┬───┐

│분야  │진단 내용                                                                               │가중치│

│      ├───────┬────────────────────────────────────┤      │

│      │항목          │세부항목                                                                │      │

├───┼───────┼────────────────────────────────────┼───┤

│규정  │공항운영규정  │규정의 적합성, 수행 여부 - 공항비상계획, 항공기 구조 및 소방, 위험물 취 │0.072 │

│등    │              │급 절차, 자체안전점검프로그램, 교육훈련 프로그램, 안전관리시스템 등     │      │

│      ├───────┼────────────────────────────────────┼───┤

│      │위험물        │안전관리기준 및 절차의 적합성, 수행 여부                                │0.038 │

│      │안전관리기준  │                                                                        │      │

│      ├───────┼────────────────────────────────────┼───┤

│      │항공기 급유   │포함되어야 할 사항 등 적합성, 수행 여부                                 │0.019 │

│      │안전조치 기준 │                                                                        │      │

├───┼───────┼────────────────────────────────────┼───┤

│자체  │이동지역,     │점검주기, 방법, 절차, 조치 등                                           │0.007 │

│점검  │지장물        │                                                                        │      │

│      ├───────┼────────────────────────────────────┼───┤

│      │자체 안전점검 │점검주기 및 내용 - 월 1회, 기록유지(12개월) 내용 - 위험물, 구조소방 등  │0.019 │

│      ├───────┼────────────────────────────────────┼───┤

│      │연료시설 및   │점검주기 및 내용 점검주기 - 3개월, 기록유지(12개월), 검사 내용          │0.029 │

│      │장비 점검     │                                                                        │      │

└───┴───────┴────────────────────────────────────┴───┘

  (2) 철도시설

┌───┬──────────────────────────────────────────┬───┐

│분야  │진단 내용                                                                           │가중치│

│      ├───────┬──────────────────────────────────┤      │

│      │항목          │세부항목                                                            │      │

├───┼───────┼──────────────────────────────────┼───┤

│규정  │안전관리 체계 │철도안전 시행계획의 적합성 및 수행 여부                             │0.115 │

│등    │(소방부분)    ├──────────────────────────────────┼───┤

│      │              │안전관리 체계의 적합성 및 수행 여부                                 │0.115 │

│      │              ├──────────────────────────────────┼───┤

│      │              │철도시설유지관리시행계획의 적합성 및 수행 여부                      │0.086 │

├───┼───────┼──────────────────────────────────┼───┤

│자체  │시설점검      │점검의 주기, 내용, 조치 적절성                                      │0.058 │

│점검  │              │ - 정기점검(시설관리자가 정함)                                      │      │

│      │              │ - 정밀진단(10년경과 시 등급에 따라 6,5,4년 마다), 성능평가(5년마다)│      │

│      │              │ - 긴급점검(긴급 시)에 따른 조치여부                                │      │

└───┴───────┴──────────────────────────────────┴───┘

  (3) 도시철도시설

┌───┬───────────────────────────────────────────┬───┐

│분야  │진단 내용                                                                             │가중치│

│      ├───────┬───────────────────────────────────┤      │

│      │항목          │세부항목                                                              │      │

├───┼───────┼───────────────────────────────────┼───┤

│규정  │안전관리 체계 │철도안전 시행계획의 적합성 및 수행 여부                               │0.077 │

│등    │(소방부분)    ├───────────────────────────────────┼───┤

│      │              │안전관리 체계의 적합성 및 수행 여부                                   │0.077 │

│      │              ├───────────────────────────────────┼───┤

│      │              │철도시설유지관리시행계획의 적합성 및 수행 여부                        │0.060 │

├───┼───────┼───────────────────────────────────┼───┤

│자체  │시설점검      │점검의 주기, 내용, 조치 적절성                                        │0.039 │

│점검  │              │ - 정기점검(시설관리자가 정함)                                        │      │

│      │              │ - 정밀진단(10년경과 시 등급에 따라 6, 5, 4년 마다), 성능평가(5년마다)│      │

│      │              │ - 긴급점검(긴급 시)에 따른 조치여부                                  │      │

└───┴───────┴───────────────────────────────────┴───┘

  (4) 항만시설

┌───┬─────────────────────────────┬───┐

│분야  │진단 내용                                                 │가중치│

│      ├───────┬─────────────────────┤      │

│      │항목          │세부항목                                  │      │

├───┼───────┼─────────────────────┼───┤

│항만  │정기안전점검  │점검 실시 여부, 기간 및 기록 보존의 적절성│0.295 │

│시설  │정밀안전점검  │-정기:1회/연                              │      │

│안전  │긴급안전점검  │-정밀:1회/6년,1회/10년                    │      │

│점검  │              │-긴급 : 관리청 판단                       │      │

│      │              │결과에 대한 조치 여부                     │      │

└───┴───────┴─────────────────────┴───┘

  (5) 공동구시설

┌───┬─────────────────────────────────────────────┬───┐

│분야  │진단 내용                                                                                 │가중치│

│      ├────────┬────────────────────────────────────┤      │

│      │항목            │세부항목                                                                │      │

├───┼────────┼────────────────────────────────────┼───┤

│안전  │안전 및         │계획의 수립 및 이행 여부(5년마다 수립)                                  │0.058 │

│관리  │유지관리계획    │                                                                        │      │

│      ├────────┼────────────────────────────────────┼───┤

│      │안전점검(정기,  │점검 실시 및 결과 조치 여부                                             │0.039 │

│      │정밀) 및        │(공동구 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 점검)      │      │

│      │정밀안전진단    ├────────────────────────────────────┼───┤

│      │                │점검주기 적합 여부                                                      │0.038 │

│      │                │-공동구등급 확인:B등급이상목표                                          │      │

│      │                │-정기안전점검 : A, B, C등급(1회/반기), D, E등급(3회/연)                 │      │

│      │                │-정밀안전점검 : A그룹(1회/3년), B, C그룹(1회/2년), D, 기타그룹(1회/1년) │      │

│      │                │-정밀안전진단 : A그룹(1회/6년), B, C그룹(1회/5년), D, 기타그룹(1회/4년) │      │

│      ├────────┼────────────────────────────────────┼───┤

│      │공동구협의회    │협의회 구성 및 운영의 적합성                                            │0.015 │

└───┴────────┴────────────────────────────────────┴───┘

  (6) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

┌───┬───────────────────────────────────────────┬───┐

│분야  │진단 내용                                                                             │가중치│

│      ├───────┬───────────────────────────────────┤      │

│      │항목          │세부항목                                                              │      │

├───┼───────┼───────────────────────────────────┼───┤

│규정  │안전관리규정  │안전관리규정의 적절성                                                 │0.093 │

│등    │              ├───────────────────────────────────┼───┤

│      │              │안전관리규정 실시기록의 작성, 보존(3년) 여부                          │0.058 │

├───┼───────┼───────────────────────────────────┼───┤

│안전  │안전관리자 등 │조직, 인원, 자격, 경력의 적절성                                       │0.079 │

│관리  │(안전관리     ├───────────────────────────────────┼───┤

│자    │총괄자,       │업무수행의 적절성                                                     │0.079 │

│      │부총괄자,     ├───────────────────────────────────┼───┤

│      │책임자,       │대리자 지정 및 직무 대행의 적절성                                     │0.058 │

│      │안전관리원,   │                                                                      │      │

│      │안전점검원)   │                                                                      │      │

├───┼───────┼───────────────────────────────────┼───┤

│점검  │정기검사      │정기검사, 수시검사의 적절성                                           │0.030 │

│      │수시검사      ├───────────────────────────────────┼───┤

│      │정밀안전진단  │검사 결과 조치 여부                                                   │0.030 │

│      │안전성평가    ├───────────────────────────────────┼───┤

│      │              │진단 및 평가 실시, 시기 등 적절성                                     │0.024 │

│      │              │-정밀안전진단 : 가스공급시설 [15년 지난날이 속하는 해 및 이후 매5년], │      │

│      │              │액화천연가스저장탱크(5년 지난날의 연도에 1회, 15년 지난날이 속하는    │      │

│      │              │해 및 매5년)                                                          │      │

│      │              │-안전성평가 : 가스공급시설[설치후매5년]                               │      │

│      │              │진단 및 평가결과 조치 여부                                            │      │

│      ├───────┼───────────────────────────────────┼───┤

│      │탱크의 기초   │침하상태의 정기 점검 여부                                             │0.041 │

│      ├───────┼───────────────────────────────────┼───┤

│      │물분무장치    │이상작동 확인 및 기록유지(매월 1회)                                   │0.005 │

│      ├───────┼───────────────────────────────────┼───┤

│      │긴급차단장치  │누출검사와 작동검사 실시 여부(연1회)                                  │0.009 │

│      ├───────┼───────────────────────────────────┼───┤

│      │비상전력      │정기 검사 여부 및 결과                                                │0.018 │

│      ├───────┼───────────────────────────────────┼───┤

│      │가스누출경보기│작동상황 점검(주1회)                                                  │0.013 │

└───┴───────┴───────────────────────────────────┴───┘

  (7) 발전소시설

 ┌──┬──────────────────────────┬───┐

│분야│진단 내용                                           │가중치│

│    ├───────┬──────────────────┤      │

│    │항목          │세부항목                            │      │

├──┼───────┼──────────────────┼───┤

│점검│정기검사      │정기검사 여부                       │0.120 │

├──┼───────┼──────────────────┼───┤

│관리│전기안전관리자│안전관리자 자격, 업무수행 적합 여부 │0.120 │

│자  │              │                                    │      │

└──┴───────┴──────────────────┴───┘

별표 0001: 공항시설 화재예방안전진단 평가표

  ■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제1호서식]   

  공항시설 화재예방안전진단 평가표                                                                    

  ※ [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                                            (13쪽 중 1쪽)   

  1. 진단 개요                                                                                        

━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  명 칭     │                        │주 소   │                                                    

──────┼────────────┼────┼──────────────────────────

  진단기관등│                        │진단기간│                                                    

──────┴────────────┴────┴──────────────────────────

──────┬───────────┬──────────┬─────────────────────

  평가자    │전문인력              │분야                │성명                                      

            ├───────────┼──────────┼─────────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방기술사    │(서명 또는 인)                            

            │안전관리에 관한 법률  │                    │                                          

            │시행령」              │ [  ] 소방시설관리사│(서명 또는 인)                            

            │[별표 8] 제2호가목의  │                    │                                          

            │전문인력              │ [  ] 전기안전기술사 │(서명 또는 인)                            

            │                      │                    │                                          

            │                      │ [  ] 화공안전기술사 │(서명 또는 인)                            

            │                      │                    │                                          

            │                      │ [  ] 가스기술사    │(서명 또는 인)                            

            │                      │                    │                                          

            │                      │ [  ] 위험물기능장  │(서명 또는 인)                            

            │                      │                    │                                          

            │                      │ [  ] 건축사        │(서명 또는 인)                            

            ├───────────┼──────────┼─────────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방          │(서명 또는 인)                            

            │안전관리에 관한 법률  │                    │                                          

            │시행령」              │ [  ] 전기          │(서명 또는 인)                            

            │[별표 8] 제2호나목의  │                    │                                          

            │전문인력              │ [  ] 화공          │(서명 또는 인)                            

            │                      │                    │                                          

            │                      │ [  ] 가스          │(서명 또는 인)                            

            │                      │                    │                                          

            │                      │ [  ] 위험물        │(서명 또는 인)                            

            │                      │                    │                                          

            │                      │ [  ] 건축          │(서명 또는 인)                            

            │                      │                    │                                          

            │                      │ [  ] 교육훈련      │(서명 또는 인)                            

──────┴───────────┴──────────┴─────────────────────

  2. 점수 현황                                                                                        

─────────────┬────────┬──────┬──┬──────────────────

  구분                    │“3.항목별평가표”│가중치점수  │배점│등급 점수(D)                        

                          │합계점수(A)     │만점 (B)    │(C) │D=(A÷B×C)                         

─────────────┼────────┼──────┼──┼──────────────────

  합계                    │                │105.03      │100 │                                    

─────────────┼────────┼──────┼──┼──────────────────

  화재위험요인            │                │27.32       │19.0│                                    

─────────────┼────────┼──────┼──┼──────────────────

  소방계획 및 피난계획    │                │18.07       │28.6│                                    

─────────────┼────────┼──────┼──┼──────────────────

  소방시설등 유지관리     │                │30.55       │23.8│                                    

─────────────┼────────┼──────┼──┼──────────────────

  비상대응조직 및 교육훈련│                │11.42       │14.3│                                    

─────────────┼────────┼──────┼──┼──────────────────

  화재위험성평가          │                │14.47       │9.5 │                                    

─────────────┼────────┼──────┼──┼──────────────────

  기타                    │                │3.20        │4.8 │                                    

─────────────┴────────┴──────┴──┴──────────────────

                          ┌────────┬──┐      ┌──┬┐                                  

                          │등급점수(D) 합계│    │      │등급││                                  

                          └────────┴──┘      └──┴┘                                  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                         

                                                          (13쪽 중 2쪽)                           

  3. 항목별 평가표                                                                                

   가. 화재위험요인                                                                               

━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━━

  분야│항목            │세부항목                        │평가점수│가중치│점수    │비고      

      │                │                                │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│          

      │                │                                │[1~5점] │      │        │          

───┴────────┴────────────────┼────┼───┼────┼─────

  합계                                                    │-       │5.464 │        │          

───┬────────┬────────────────┼────┼───┼────┼─────

  위  │인허가          │무허가 위험물 저장 취급 여부    │        │0.151 │        │          

  험  ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  물  │각 류별         │1~6류 별 취급 주의사항          │        │0.054 │        │          

      │취급방법        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │표지 및 게시판  │설치상태(규격, 내용 등)         │        │0.004 │        │          

      │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

      │등 제외)        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │유출방지 조치   │방유턱 등 유출방지조치          │        │0.051 │        │          

      │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

      │등 제외)        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │위험물탱크      │탱크 설치 기준 적합성           │        │0.062 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │용기            │운반용기, 수납용기 적절성       │        │0.014 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │정기점검 등     │점검 여부, 일반점검표 기록의 적 │        │0.032 │        │          

      │                │정성 등                         │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.090 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기타 위험물 안  │환기, 배출장치, 유분리장치 등   │        │0.032 │        │          

      │전시설 등       │                                │        │      │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  전기│변압기          │누유 등 이상 유무               │        │0.026 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │개폐기, 차단기  │열화 및 손상 등                 │        │0.046 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배전반, 분전반  │설치위치, 관리상태              │        │0.033 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │전선            │열화, 노후, 피복손상 등         │        │0.017 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │콘센트          │문어발식, 접지, 과부하(누전)차  │        │0.007 │        │          

      │                │단형 설치                       │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │전열기          │관리상태(인가, 점검표)          │        │0.004 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │접지            │접지 여부(종별 적합), 접지선 열 │        │0.037 │        │          

      │                │화, 피복손상                    │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │누전차단기      │설치 및 정상작동 여부           │        │0.019 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │비상발전기      │정기점검 여부, 연료 상태, 축전  │        │0.058 │        │          

      │                │지 및 충전장치                  │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │방폭전기설비    │방폭전기설비 설치 적정          │        │0.048 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.065 │        │          

───┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴─────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (13쪽 중 3쪽)                                                                                   

───┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  가스│저장설비 등     │화기와의 거리                   │        │0.078 │        │평가점수  

      │                │                                │        │      │        │1 또는 5  

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │정압기          │가스누출검지통보설비 및 이상압  │        │0.030 │        │          

      │                │력통보장치 설치 및 작동상태(도  │        │      │        │          

      │                │시가스)                         │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스용기        │설치장소, 보관실 적정성 관리상  │        │0.036 │        │          

      │                │태                              │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배관            │누설, 부식 및 파손 등 여부, 미  │        │0.018 │        │          

      │                │사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 │        │      │        │          

      │                │이하, “T”형으로 연결 금지     │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스누설        │설치 및 작동 상태               │        │0.028 │        │          

      │자동차단장치    │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │연소기구        │환기구 및 급기구, 배기통 설치   │        │0.006 │        │          

      │                │상태                            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │안전관리자 선임, 표시 등        │        │0.035 │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  기  │발화원 관리     │주방, 보일러실 등의 안전관리    │        │0.049 │        │          

  타  │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │주방후드 안전관리               │        │0.053 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │흡연 등 관리                    │        │0.050 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │소량 인화성 물질 등 기타        │        │0.049 │        │          

      │                │발화원 관리                     │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │용접, 용단 등 화기              │        │0.073 │        │          

      │                │작업 시 안전 조치 등            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가연물 관리     │가연성물질 관리상태             │        │0.036 │        │          

      │                │(화재하중 관리)                 │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │방염            │방염물품 사용                   │        │0.012 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기타            │폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치  │        │0.007 │        │          

      │                │및 관리상태 등 기타 화재위험 요 │        │      │        │          

      │                │인 발생 및 조치 사항            │        │      │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  위험│연료저장시설 등 │저장시설 위치의 적합성 - 항공기 │        │0.157 │        │          

  물  │(급유시설 및 장 │및 지상용 차량에 의한 파손 위험 │        │      │        │          

      │비)             ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │표지(출입금지, 인화성, 금연     │        │0.054 │        │          

      │                │등) 및 출입문 시건 여부         │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │울타리 및 보안시설 적절성       │        │0.070 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │탱크, 파이프, 주입구, 배출구 밸 │        │0.038 │        │          

      │                │브, 독(dock)과 기지 등 표시(연  │        │      │        │          

      │                │료 종류, 등급)                  │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │쓰레기, 식물, 인화성 물질, 불꽃 │        │0.095 │        │          

      │                │발생 장비 및 활동 유무          │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │급유장비의 작동상태 및 누유 여  │        │0.130 │        │          

      │                │부                              │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │입·출하 시설의 클립, 접속선,   │        │0.132 │        │          

      │                │접지선 등                       │        │      │        │          

      │                │파이프, 필터, 펌프 등 본딩(bond │        │      │        │          

      │                │ing), 접지상태                  │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │지상 위 파이프 상태 및          │        │0.095 │        │          

      │                │보호조치                        │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │비상차단장치의 위치,            │        │0.104 │        │          

      │                │기능, 표시, 상태                │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │데드맨(dead man) 제어장비 유무  │        │0.070 │        │          

      │                │및 상태                         │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │소화기(2개 이상) 크기, 상태     │        │0.092 │        │          

───┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴─────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (13쪽 중 4쪽)                                                                                   

───┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  위험│이동 급유 장비  │작동상태 및 누유여부            │        │0.098 │        │          

  물  │[하이드란트(hyd ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │rant) 급유전]   │주차 상태(다른 차량:3미터, 건   │        │0.049 │        │          

      │                │축물:15미터 이상)               │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │표시(문자:“Flammable”, 높이:  │        │0.031 │        │          

      │                │7.5센티미터, 위험물질 라벨 등)  │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │운전석 금연 표시,               │        │0.072 │        │          

      │                │흡연도구 유무                   │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │소화기(BC급) 2개 상태           │        │0.078 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │데드맨(dead man) 제어장비의 노  │        │0.057 │        │          

      │                │즐 기능 및 상태                 │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │급유작업        │흡연 또는 불꽃을                │        │0.098 │        │          

      │(계류장)        │일으키는 행위                   │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │동력공급장치 시동금지           │        │0.092 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │항공기와 급유장치 간            │        │0.098 │        │          

      │                │본딩(bonding), 접지             │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │소화기 비치 및 직원 확보        │        │0.086 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │급유감독자 감시                 │        │0.086 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │급유시설과 급유장치 간 접지     │        │0.098 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │급유차량 주차 시 차량 간 안전거 │        │0.060 │        │          

      │                │리 확보(다른 차량:3미터, 건축   │        │      │        │          

      │                │물:15미터 이상)                 │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │연료 누유 또는 유출 여부        │        │0.092 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │건축물          │벽, 기둥, 보, 지붕의 균열, 손   │        │0.097 │        │          

      │                │상, 기타                        │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │방화문의 설치, 변형 및 손상, 폐 │        │0.090 │        │          

      │                │쇄기능 불량, 기타               │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │바닥의 체유, 체수, 균열, 손상,  │        │0.090 │        │          

      │                │패임                            │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │계단의 변형, 손상, 고정상태 불  │        │0.074 │        │          

      │                │량                              │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │환기, 배출      │외관의 변형, 손상, 고정상태 불  │        │0.018 │        │          

      │설비 등         │량                              │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │인화방지망의 변형, 손상, 고정   │        │0.018 │        │          

      │                │상태 불량                       │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │방화 댐퍼의 손상, 이물질 등으로 │        │0.035 │        │          

      │                │인한 막힘                       │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │가연성증기경보장치의 손상, 작   │        │0.026 │        │          

      │                │동 불량                         │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │유출방지        │옥내·외설비의 방유턱, 유출방   │        │0.036 │        │          

      │                │지조치의 균열, 손상, 체유,      │        │      │        │          

      │                │체수, 토사 등 퇴적 유무         │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │집유설비, 배수구, 유분리장치의  │        │0.045 │        │          

      │                │균열, 손상, 체유, 체수,         │        │      │        │          

      │                │토사 등 퇴적 유무               │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │위험물          │기초, 지주의 침하 여부, 볼트 등 │        │0.053 │        │          

      │취급 설비       │풀림 여부, 도장 불량, 부식 여   │        │      │        │          

      │                │부, 변형, 균열, 손상, 기타      │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │본체부의 누설 여부, 볼트 등 풀  │        │0.067 │        │          

      │                │림 여부, 도장 불량, 보냉재 손상 │        │      │        │          

      │                │및 탈락 여부, 변형,             │        │      │        │          

      │                │균열, 손상, 기타                │        │      │        │          

───┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴─────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (13쪽 중 5쪽)                                                                                   

───┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  위험│위험물          │접지 도선의 단선, 부착부분 탈락 │        │0.067 │        │          

  물  │취급 설비       │유무, 접지저항치 불량,          │        │      │        │          

      │                │기타                            │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │안전장치의 부식, 손상여부, 고   │        │0.069 │        │          

      │                │장 상태 불량, 기타              │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │계측장치의 장치 손상,           │        │0.055 │        │          

      │                │부착부 풀림, 기타               │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │송풍장치 설치, 장치의 손상, 부  │        │0.038 │        │          

      │                │착부 풀림, 이상 진동, 이상 소   │        │      │        │          

      │                │음, 이상 발열 발생, 기타        │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │구동장치의 부식, 변형, 손상 유  │        │0.038 │        │          

      │                │무, 고정상태 불량, 기타         │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │교반장치의 손상 유무, 고정 상태 │        │0.052 │        │          

      │                │부적합 여부, 이상 진동, 이상 소 │        │      │        │          

      │                │음, 이상 발열 유무, 누유 유무,  │        │      │        │          

      │                │안전장치 비정상 작동, 기타      │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │위험물 탱크     │기초, 지주, 전용실 등의 변형,   │        │0.064 │        │          

      │                │균열, 손상 유무, 부동 침하, 고  │        │      │        │          

      │                │정 상태 비정상 여부, 기타       │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │본체부의 변형, 균열, 손상 유무, │        │0.079 │        │          

      │                │누설 유무, 도장 불량, 부식 여   │        │      │        │          

      │                │부, 보냉재 손상 및 탈락 유무,   │        │      │        │          

      │                │기타                            │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │노즐, 맨홀 등의 누설 유무, 변   │        │0.097 │        │          

      │                │형, 균열, 손상 유무, 부착부 손  │        │      │        │          

      │                │상 유무, 도장 불량, 부식        │        │      │        │          

      │                │유무, 기타                      │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │방유제, 방유턱의 변형, 균열, 손 │        │0.060 │        │          

      │                │상 유무, 배수관 손상 유무, 배수 │        │      │        │          

      │                │관 개폐 적합 여부, 배수구의 균  │        │      │        │          

      │                │열, 손상 여부, 배수구 내 체유,  │        │      │        │          

      │                │체수, 토사 등 퇴적              │        │      │        │          

      │                │여부, 수용량 적합 여부          │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │접지의 접지도선의 단선 유무, 부 │        │0.079 │        │          

      │                │착부분 탈락 유무, 접지저항치 불 │        │      │        │          

      │                │량, 기타                        │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │누유검사관의 변형, 균열, 손상   │        │0.081 │        │          

      │                │유무, 기타                      │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │교반장치의 장치 외부로 누유, 이 │        │0.042 │        │          

      │                │상진동, 이상소음, 이상발열 유   │        │      │        │          

      │                │무, 고정상태 불량, 기타         │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │통기관의 인화방지망 손상, 막    │        │0.042 │        │          

      │                │힘, 밸브 작동 불량, 통기관 내부 │        │      │        │          

      │                │장애물, 도장 불량 또는          │        │      │        │          

      │                │부식 발생, 기타                 │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │안전장치의 비정상 작동, 부식,   │        │0.064 │        │          

      │                │손상 발생, 기타                 │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │계량장치의 장치 손상, 부착부 고 │        │0.064 │        │          

      │                │정 상태 불량, 기타              │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │주입구의 폐쇄 시 주입구 외부로  │        │0.042 │        │          

      │                │누설, 변형, 손상 여부, 접지전극 │        │      │        │          

      │                │손상, 접지저항치 불량, 기타     │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │주입구 비트의 균열, 손상 유무,  │        │0.064 │        │          

      │                │체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무,  │        │      │        │          

      │                │기타                            │        │      │        │          

───┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴─────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (13쪽 중 6쪽)                                                                                   

───┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  위험│위험물 배관, 밸 │배관 (플랜지, 밸브 포함)의 외부 │        │0.043 │        │          

  물  │브 등           │로 누설 (지하매설배관은 누설점  │        │      │        │          

      │                │검 실시), 배관의 변형, 손상, 배 │        │      │        │          

      │                │관 외부 도장 불량 및 부식 발생, │        │      │        │          

      │                │지상 설치 시 지반면과 이격 여   │        │      │        │          

      │                │부, 기타                        │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │배관 비트의 균열, 손상, 체류,   │        │0.045 │        │          

      │                │체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타   │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │위험물          │전동기의 변형, 균열, 손상, 고정 │        │0.017 │        │          

      │펌프설비 등     │상태 불량, 회전부의 급유상태,   │        │      │        │          

      │                │이상 진동, 이상 소음, 이상 발   │        │      │        │          

      │                │열, 기타                        │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │펌프 외부로 위험물 누설, 변형,  │        │0.018 │        │          

      │                │균열, 손상, 도장 불량 및 부식   │        │      │        │          

      │                │발생, 고정 상태 불량, 회전부의  │        │      │        │          

      │                │급유상태 불량, 유량 및 유압 정  │        │      │        │          

      │                │상 작동 불량, 이상 진동, 이상   │        │      │        │          

      │                │소음 이상 발열, 기타            │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │접지도선의 단선, 부착부분 탈    │        │0.023 │        │          

      │                │락, 접지저항치 불량, 기타       │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기타            │제어장치 등의 제어계기 손상 여  │        │0.012 │        │          

      │                │부, 제어반의 고정상태 불량, 제  │        │      │        │          

      │                │어계(온도, 압력, 유량 등) 기능  │        │      │        │          

      │                │불량, 감시설비 기능 불량, 경보  │        │      │        │          

      │                │설비 기능 불량, 기타            │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │피뢰설비의 돌침부의 경사, 손    │        │0.009 │        │          

      │                │상, 피뢰도선 단선, 피뢰도선과   │        │      │        │          

      │                │벽체와의 접촉 불량, 접지저항치  │        │      │        │          

      │                │불량, 기타                      │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │표지, 게시판 등 손상, 기재사항  │        │0.009 │        │          

      │                │불량, 기타                      │        │      │        │          

━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (13쪽 중 7쪽)                                                                             

  나. 소방계획 및 피난계획                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │3.614 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  경영  │경영자 의식   │중요 정책에 소방, 안전 포함   │        │0.213 │        │      

  의지  │              │여부 (인터뷰 등), 안전관련 규 │        │      │        │      

        │              │정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험 │        │      │        │      

  안전  │              │요인 평가 및 조치             │        │      │        │      

  관리  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전조직      │안전조직 규모, 체계, 운영, 위 │        │0.353 │        │      

        │              │원회 구성 및 운영             │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방안전관리  │지위, 권한, 선임 기간, 보유자 │        │0.306 │        │      

        │자            │격, 임무 및 책임 인지도       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 서류     │소방계획서(적절성, 이행), 피  │        │0.124 │        │      

        │              │난계획도 및 피난안내도        │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 행정     │소방시설점검 및 조치 상태     │        │0.154 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방 홍보     │현수막, 포스터 등 안전 홍보   │        │0.023 │        │      

        │              │실적                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전자료 배포 │자위소방대 임무카드, 실별 대  │        │0.071 │        │      

        │              │피 방법 등                    │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  예산  │안전 분야 투자│안전 투자 실적                │        │0.618 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  소방  │예방 및 완화  │화재예방 및 일상적 안전관리   │        │0.106 │        │      

  및    │              │계획 수립 여부                │        │      │        │      

  피난  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  계획  │대비          │자위소방대 구성 및 교육 훈련  │        │0.070 │        │      

        │              │계획 수립                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │대응          │초기 대응 및 피난 계획 수립 여│        │0.161 │        │      

        │              │부                            │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │복구          │복구 계획 수립                │        │0.028 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  설비  │화재감지      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.110 │        │      

  계획  │              │대비할 수 있는 화재 감지기 선 │        │      │        │      

        │              │정 여부                       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.106 │        │      

        │              │대비할 수 있는 자동소화방법   │        │      │        │      

        │              │선정 여부                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화구획      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.073 │        │      

        │              │대비할 수 있는 수직/수평 방화 │        │      │        │      

        │              │구획 선정 여부                │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │내화구조      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.035 │        │      

        │              │대비할 수 있는 내화구조 선정  │        │      │        │      

        │              │여부                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │피난설비 등   │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.229 │        │      

        │              │대비할 수 있는 피난용량(비상  │        │      │        │      

        │              │구, 피난로 폭, 등) 확보 여부  │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  재발  │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │0.216 │        │      

  방지  │대책 수립     │재발방지 대책의 수립          │        │      │        │      

  대책  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │0.618 │        │      

  수립  │대책의 이행   │재발방지 대책의 이행          │        │      │        │      

  및    │              │                              │        │      │        │      

  그    │              │                              │        │      │        │      

  이행  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

  (13쪽 중 8쪽)                                                                             

  다. 소방시설등 유지관리                                                                   

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │6.110 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │소화기구      │소화기의 종류, 배치, 압력 적  │        │0.063 │        │      

        │              │합성                          │        │      │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │기타 소화기구의 적합성        │        │0.049 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥내·외 소화 │가압송수장치 성능 및 작동 상태│        │0.139 │        │      

        │전            ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │방수압력 적절성               │        │0.111 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │기타 소화전설비의 적절성      │        │0.073 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화설비  │가압송수장치 성능 및 작동 상태│        │0.209 │        │      

        │(장치)        ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │가스계소화설비등의 작동상태   │        │0.228 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │헤드 및 감지기의 작동 여부    │        │0.147 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │자동 작동 및 유지관리 상태    │        │0.176 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │기타 자동소화설비의 적절성    │        │0.142 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  경보  │자동화재      │감지기 설치 및 회로 감시상태  │        │0.321 │        │      

        │탐지설비      ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │감지기 작동 및 적응성         │        │0.264 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │음향장치      │경보 소리측정 (가장 들리지 않 │        │0.167 │        │      

        │              │을 만한 곳에서 측정)          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 경보설비 │감시기능 등의 적합성          │        │0.052 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  피난  │피난기구      │설치 및 사용의 적합성         │        │0.134 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │인명구조기구  │설치 및 사용의 적합성         │        │0.067 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 피난구조 │설치 및 사용의 적합성         │        │0.035 │        │      

        │설비          │                              │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │제연설비(거   │송풍기, 댐퍼 등의 작동        │        │0.091 │        │      

  활동  │실, 급기가압) ├───────────────┼────┼───┼────┼───

  ·용  │              │최소 차압 및 개방력 등의      │        │0.098 │        │      

  수    │              │적합성                        │        │      │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │시스템의 적합성               │        │0.081 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 소화활동 │설치 및 사용의 적합성         │        │0.033 │        │      

        │설비, 용수설비│                              │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  구조  │내화구조      │내화구조 및 내화피복 등 상태  │        │0.212 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │마감재        │외부마감재료                  │        │0.068 │        │      

        │              │(불연, 준불연, 난연)          │        │      │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │내부마감재료                  │        │0.089 │        │      

        │              │(불연, 준불연, 난연)          │        │      │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │필로티 마감재료               │        │0.066 │        │      

        │              │(불연, 준불연, 난연)          │        │      │        │      

────┴───────┴───────────────┴────┴───┴────┴───

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

  (13쪽 중 9쪽)                                                                             

────┬───────┬───────────────┬────┬───┬────┬───

  구획  │방화구획      │면적별, 층별, 용도별          │        │0.198 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │관통부 마감재 처리            │        │0.131 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │필로티 주차장 구획            │        │0.131 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │방재실, 발전기실 특수용도 등  │        │0.119 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화문        │방화문 설치 및 관리의 적합성  │        │0.111 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │자동폐쇄 시 정상 작동 여부    │        │0.116 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │폐쇄 장애 여부                │        │0.100 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화셔터      │방화셔터의 설치 적절성(일체형 │        │0.053 │        │      

        │              │시 출입문 포함)               │        │      │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │자동폐쇄 시 정상 작동 여부    │        │0.057 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │폐쇄 장애 여부                │        │0.044 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  건축  │계단, 복도,   │유효 너비, 장애물 비치 등     │        │0.092 │        │      

  피난  │출입구        │                              │        │      │        │      

  시설  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │계단의 구조   │계단의 구조 (특피, 피난, 직   │        │0.038 │        │      

        │              │통, 옥외)                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │직통 계단     │직통계단 간 통로 연결 여부    │        │0.046 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │직통계단에서 거실 보행거리 적 │        │0.046 │        │      

        │              │합                            │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │주출입구      │도로로 통하는 통로 확보 여부  │        │0.020 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │건물 바깥쪽으로 출구 적절성   │        │0.020 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥상피난      │피난 가능 여부 및 비상문 자동 │        │0.020 │        │      

        │              │개폐장치의 기능(옥상광장대상) │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │헬리포트 (경사│헬리포트(대피 공간) 유지관리  │        │0.009 │        │      

        │지붕 대피 공  │(피난 가능)                   │        │      │        │      

        │간)           │                              │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │양방향 피난   │양방향 피난 가능 여부         │        │0.067 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │보행거리 적정 여부            │        │0.055 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │비상구        │비상구 피난 가능 여부(지하    │        │0.060 │        │      

        │              │등)                           │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │무허가        │무허가 증축 등                │        │0.070 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타          │내진 등 기타 건축피난시설 적  │        │0.005 │        │      

        │              │절성                          │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

  (13쪽 중 10쪽)                                                                            

────┬───────┬───────────────┬────┬───┬────┬───

  전기  │전력시설(사   │소방시설 등 적절성, 적합성    │        │0.042 │        │      

        │용, 예비)     │                              │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │통신시설      │관제소, 송수신소, 통신소 등의 │        │0.016 │        │      

        │              │소방시설 등 적절성, 적합성    │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  위험  │포소화설비    │수원                          │        │0.135 │        │      

  물    │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │              │가압송수장치                  │        │0.157 │        │      

  설비  │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │약제저장탱크                  │        │0.138 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │약제혼합장치                  │        │0.113 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │기동장치                      │        │0.107 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │전동기 제어장치               │        │0.097 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │유수, 압력검지장치            │        │0.097 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │배관 등                       │        │0.097 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │포방출구                      │        │0.097 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │포소화전                      │        │0.097 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │연결송액구                    │        │0.075 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │예비동력원                    │        │0.119 │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

  (13쪽 중 11쪽)                                                                            

  라. 비상대응조직 및 교육훈련                                                              

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │2.284 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

        │일반 교육 훈련│구조, 소방직원 교육 적합성 -  │        │0.042 │        │      

  공항  │              │초기 1주, 직무 1주, 정기 1주/ │        │      │        │      

  교육  │              │2년                           │        │      │        │      

  훈련  │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │연료 및 위험물취급종사자 교   │        │0.036 │        │      

        │              │육, 훈련                      │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │공항비상계획  │교육훈련 시기 등 적절성 - 종  │        │0.018 │        │      

        │훈련          │합훈련(2년), 부분훈련(종합안  │        │      │        │      

        │              │한 해), 도상(6개월)           │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  소방  │소방교육      │소방교육 실시                 │        │0.006 │        │      

  교육  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  훈련  │소방훈련      │소방훈련 실시                 │        │0.013 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  비상  │자위소방대    │초기대응체계                  │        │0.028 │        │      

  대응  │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

  조직  │              │자위소방대 조직               │        │0.063 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │임무 숙지 여부                │        │0.077 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │교육훈련 실시                 │        │0.070 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  비상  │비상대응훈련  │비상대응조직 및 교육훈련 파트 │        │1.931 │        │      

  대응  │평가 점수(100 │총점 중 90퍼센트 차지         │        │      │        │      

  훈련  │점 만점)      │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

  (13쪽 중 12쪽)                                                                                    

  마. 화재위험성평가                                                                                

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목            │세부항목                        │평가점수    │가중치│점수    │비고  

        │                │                                │(ⓐ)        │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │                │                                │[1, 3, 5점] │      │        │      

────┴────────┴────────────────┼──────┼───┼────┼───

  합계                                                      │-           │2.894 │        │      

────┬────────┬────────────────┼──────┼───┼────┼───

  예방  │ 플래시오버(f   │공간(개구부, 공간크기, 가연물   │            │0.066 │        │      

        │lash over) 가   │적재량 등) 내 플래시오버 가능   │            │      │        │      

        │능성 평가       │여부                            │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │풀(pool) 화재의 │연료누출에 의해 발생한 풀 화    │            │0.066 │        │      

        │규모 및 화재 전 │재의 크기 및 복사열 예측        │            │      │        │      

        │파 가능성 평가  │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │방유제 용적 적  │유출 제어용으로 설치된 방유제   │            │0.066 │        │      

        │정성 평가       │의 용적이 안전성 확보를 위해    │            │      │        │      

        │                │충분한지 평가                   │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  화재  │열감지기 작동   │공간 내 설치된 열감지기의 작    │            │0.326 │        │      

  감지  │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │연감지기 작동   │공간 내 설치된 연감지기의 작    │            │0.326 │        │      

        │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │교차회로로 설   │천장이 높거나, 들보와 같은 구   │            │0.325 │        │      

        │계된 자동화재   │조로 구획되어 있는 천장부에     │            │      │        │      

        │탐지 방법의 적  │설치되어 있는 화재감지기의 화   │            │      │        │      

        │절성 평가       │재 탐지 시간 계산               │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  자동  │스프링클러 작   │공간 내 설치된 스프링클러의     │            │0.260 │        │      

  소화  │동 시점 적절성  │작동 시간 계산                  │            │      │        │      

        │평가            │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  피난  │거주가능시간    │화재로 인한 실내 온도 상승 및   │            │0.318 │        │      

  /     │평가            │연기발생에 의한 가시거리 계산   │            │      │        │      

  대응  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │피난용량 평가   │피난용량 계산                   │            │0.390 │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │제연 용량 적정  │피난/대응에 필요한 제연/배연    │            │0.318 │        │      

        │성 평가         │성능 평가                       │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  내화  │기존 구조물 내  │화재 시 구조물 온도 변화 계산   │            │0.163 │        │      

  구조  │화시간 적정성   │                                │            │      │        │      

  및    │평가            │                                │            │      │        │      

  구획  │                │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  3차   │실내화재        │감지기 종류/위치/등 적정성      │            │0.135 │        │      

  원    │                │제연적정성                      │            │      │        │      

  화재  │                │화재하중 위험성평가             │            │      │        │      

  피난  │                │스프링클러설비 설계적정성       │            │      │        │      

  시뮬  │                │피난적정성                      │            │      │        │      

  레이  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  션    │실외화재        │연료 누출 가능 지점이 건물과    │            │0.135 │        │      

        │                │30미터 이내에 존재할 경우, 화   │            │      │        │      

        │                │재위험성평가 필요, 고려되어야   │            │      │        │      

        │                │하는 사항들                     │            │      │        │      

        │                │-연료누출지점                   │            │      │        │      

        │                │-연료누출량                     │            │      │        │      

        │                │-풀(pool) 크기                  │            │      │        │      

        │                │-배수로 경사 설계               │            │      │        │      

        │                │-화염에 노출된 벽체가 받는 피해 │            │      │        │      

        │                │-벽체의개구부(창문, 문 등)피    │            │      │        │      

        │                │해영향                          │            │      │        │      

        │                │-건물 내부화재로 이어질 경우    │            │      │        │      

        │                │(풀 화재에 의해 유리창이 깨     │            │      │        │      

        │                │지거나 복사열에 의한 건물 내    │            │      │        │      

        │                │부로의 2차 화재전파가 이루어    │            │      │        │      

        │                │질 수 있음)                     │            │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                       

  (13쪽 중 13쪽)                                                                            

  바. 기타                                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │0.640 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  규정  │공항운영규정  │규정의 적합성, 수행 여부 - 공 │        │0.072 │        │      

  등    │              │항비상계획, 항공기 구조 및 소 │        │      │        │      

        │              │방, 위험물 취급 절차, 자체안  │        │      │        │      

        │              │전점검프로그램, 교육훈련 프로 │        │      │        │      

        │              │그램, 안전관리시스템 등       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │위험물 안전관 │안전관리기준 및 절차의 적합   │        │0.038 │        │      

        │리기준        │성, 수행 여부                 │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │항공기 급유 안│포함되어야 할 사항 등 적합성, │        │0.019 │        │      

        │전조치 기준   │수행 여부                     │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  자체  │이동지역,     │점검주기, 방법, 절차, 조치 등 │        │0.007 │        │      

  점검  │지장물        │                              │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │자체 안전점검 │점검주기 및 내용 - 월 1회, 기 │        │0.019 │        │      

        │              │록유지(12개월) 내용 - 위험물, │        │      │        │      

        │              │구조소방 등                   │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │연료시설 및 장│점검주기 및 내용 점검주기 - 3 │        │0.029 │        │      

        │비 점검       │개월, 기록유지(12개월), 검사  │        │      │        │      

        │              │내용                          │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  진단  │진단결과      │보수?보강 및 개선요구 사항   │        │0.096 │        │      

  결과  │보수?보강 등 │등에 대한 이행 여부           │        │      │        │      

  개선  │개선요구 사항 │                              │        │      │        │      

  사항  │              │                              │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  외부  │예방, 대비,   │지진 등 외부 환경 위험요인에  │        │0.360 │        │      

  환경  │대응태세      │대한 예방, 대비, 대응 태세    │        │      │        │      

  위험  │              │                              │        │      │        │      

  요인  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

별표 0002: 철도시설 화재예방안전진단 평가표

  ■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제2호서식]   

  철도시설 화재예방안전진단 평가표                                                                    

  ※ [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                                            (10쪽 중 1쪽)   

  1. 진단 개요                                                                                        

━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  명 칭     │                        │주 소   │                                                    

──────┼────────────┼────┼──────────────────────────

  진단기관등│                        │진단기간│                                                    

──────┴────────────┴────┴──────────────────────────

──────┬───────────┬────────────┬───────────────────

  평가자    │전문인력              │분야                    │성명                                  

            ├───────────┼────────────┼───────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방기술사        │(서명 또는 인)                        

            │안전관리에 관한 법률  │                        │                                      

            │시행령」              │ [  ] 소방시설관리사    │(서명 또는 인)                        

            │[별표 8] 제2호가목의  │                        │                                      

            │전문인력              │ [  ] 전기안전기술사    │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 화공안전기술사    │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 가스기술사        │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 위험물기능장      │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 건축사            │(서명 또는 인)                        

            ├───────────┼────────────┼───────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방              │(서명 또는 인)                        

            │안전관리에 관한 법률  │                        │                                      

            │시행령」              │ [  ] 전기              │(서명 또는 인)                        

            │[별표 8] 제2호나목의  │                        │                                      

            │전문인력              │ [  ] 화공              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 가스              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 위험물            │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 건축              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 교육훈련          │(서명 또는 인)                        

──────┴───────────┴────────────┴───────────────────

  2. 점수 현황                                                                                        

─────────────┬────────┬────────┬──┬────────────────

  구분                    │“3.항목별평가표”│가중치점수 만점 │배점│등급 점수(D)                    

                          │합계점수(A)     │(B)             │(C) │D=(A÷B×C)                     

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  합계                    │                │105.03          │100 │                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  화재위험요인            │                │27.32           │19.0│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  소방계획 및 피난계획    │                │18.07           │28.6│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  소방시설등 유지관리     │                │30.55           │23.8│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  비상대응조직 및 교육훈련│                │11.42           │14.3│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  화재위험성평가          │                │14.47           │9.5 │                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  기타                    │                │3.20            │4.8 │                                

─────────────┴────────┴────────┴──┴────────────────

                          ┌────────┬──┐          ┌──┬┐                              

                          │등급점수(D) 합계│    │          │등급││                              

                          └────────┴──┘          └──┴┘                              

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                         

                                                          (10쪽 중 2쪽)                           

  3. 항목별 평가표                                                                                

   가. 화재위험요인                                                                               

━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━━

  분야│항목            │세부항목                        │평가점수│가중치│점수    │비고      

      │                │                                │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│          

      │                │                                │[1~5점] │      │        │          

───┴────────┴────────────────┼────┼───┼────┼─────

  합계                                                    │-       │2.546 │        │          

───┬────────┬────────────────┼────┼───┼────┼─────

  위  │인허가          │무허가 위험물 저장 취급 여부    │        │0.275 │        │          

  험  ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  물  │각 류 별        │1~6류 별 취급 주의사항          │        │0.098 │        │          

      │취급방법        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │표지 및 게시판  │설치상태(규격, 내용 등)         │        │0.007 │        │          

      │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

      │등 제외)        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │유출방지 조치   │방유턱 등 유출방지조치          │        │0.093 │        │          

      │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

      │등 제외)        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │위험물탱크      │탱크 설치 기준 적합성           │        │0.111 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │용기            │운반용기, 수납용기 적절성       │        │0.026 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │정기점검 등     │점검 여부, 일반점검표 기록의 적 │        │0.059 │        │          

      │                │정성 등                         │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.163 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기타 위험물 안  │환기, 배출장치, 유분리장치 등   │        │0.059 │        │          

      │전시설 등       │                                │        │      │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  전기│변압기          │누유 등 이상 유무               │        │0.046 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │개폐기, 차단기  │열화 및 손상 등                 │        │0.083 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배전반, 분전반  │설치위치, 관리상태              │        │0.059 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │전선            │열화, 노후, 피복손상 등         │        │0.030 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │콘센트          │문어발식, 접지, 과부하(누전)차  │        │0.012 │        │          

      │                │단형 설치                       │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │전열기          │관리상태(인가, 점검표)          │        │0.007 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │접지            │접지 여부(종별 적합), 접지선 열 │        │0.067 │        │          

      │                │화, 피복손상                    │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │누전차단기      │설치 및 정상작동 여부           │        │0.034 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │비상발전기      │정기점검 여부, 연료 상태, 축전  │        │0.104 │        │          

      │                │지 및 충전장치                  │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │방폭전기설비    │방폭전기설비 설치 적정          │        │0.086 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.117 │        │          

───┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴─────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (10쪽 중 3쪽)                                                                                   

───┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  가스│저장설비 등     │화기와의 거리                   │        │0.141 │        │평가점수  

      │                │                                │        │      │        │1 또는 5  

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │정압기          │가스누출검지통보설비 및 이상압  │        │0.054 │        │          

      │                │력통보장치 설치 및 작동상태(도  │        │      │        │          

      │                │시가스)                         │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스용기        │설치장소, 보관실 적정성 관리상  │        │0.065 │        │          

      │                │태                              │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배관            │누설, 부식 및 파손 등 여부, 미  │        │0.033 │        │          

      │                │사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 │        │      │        │          

      │                │이하, “T”형으로 연결 금지     │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스누설        │설치 및 작동 상태               │        │0.050 │        │          

      │자동차단장치    │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │연소기구        │환기구 및 급기구, 배기통 설치   │        │0.010 │        │          

      │                │상태                            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │안전관리자 선임, 표시 등        │        │0.064 │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  기  │발화원 관리     │주방, 보일러실 등의 안전관리    │        │0.088 │        │          

  타  │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │주방후드 안전관리               │        │0.096 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │흡연 등 관리                    │        │0.091 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │소량 인화성 물질 등 기타        │        │0.088 │        │          

      │                │발화원 관리                     │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │용접, 용단 등 화기              │        │0.132 │        │          

      │                │작업 시 안전 조치 등            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가연물 관리     │가연성물질 관리상태             │        │0.065 │        │          

      │                │(화재하중 관리)                 │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │방염            │방염물품 사용                   │        │0.021 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기타            │폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치  │        │0.012 │        │          

      │                │및 관리상태 등 기타 화재위험 요 │        │      │        │          

      │                │인 발생 및 조치 사항            │        │      │        │          

━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (10쪽 중 4쪽)                                                                             

  나. 소방계획 및 피난계획                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │3.248 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  경영  │경영자 의식   │중요 정책에 소방, 안전 포함   │        │0.192 │        │      

  의지  │              │여부 (인터뷰 등), 안전관련 규 │        │      │        │      

        │              │정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험 │        │      │        │      

  안전  │              │요인 평가 및 조치             │        │      │        │      

  관리  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전조직      │안전조직 규모, 체계, 운영, 위 │        │0.317 │        │      

        │              │원회 구성 및 운영             │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방안전관리  │지위, 권한, 선임 기간, 보유자 │        │0.275 │        │      

        │자            │격, 임무 및 책임 인지도       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 서류     │소방계획서(적절성, 이행), 피  │        │0.112 │        │      

        │              │난계획도 및 피난안내도        │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 행정     │소방시설점검 및 조치 상태     │        │0.139 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방 홍보     │현수막, 포스터 등 안전 홍보   │        │0.020 │        │      

        │              │실적                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전자료 배포 │자위소방대 임무카드, 실별 대  │        │0.064 │        │      

        │              │피 방법 등                    │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  예산  │안전 분야 투자│안전 투자 실적                │        │0.554 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  소방  │예방 및 완화  │화재예방 및 일상적 안전관리   │        │0.095 │        │      

  및    │              │계획 수립 여부                │        │      │        │      

  피난  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  계획  │대비          │자위소방대 구성 및 교육 훈련  │        │0.063 │        │      

        │              │계획 수립                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │대응          │초기 대응 및 피난 계획 수립 여│        │0.145 │        │      

        │              │부                            │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │복구          │복구 계획 수립                │        │0.025 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  설비  │화재감지      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.099 │        │      

  계획  │              │대비할 수 있는 화재 감지기 선 │        │      │        │      

        │              │정 여부                       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.096 │        │      

        │              │대비할 수 있는 자동소화방법   │        │      │        │      

        │              │선정 여부                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화구획      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.066 │        │      

        │              │대비할 수 있는 수직/수평 방화 │        │      │        │      

        │              │구획 선정 여부                │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │내화구조      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.032 │        │      

        │              │대비할 수 있는 내화구조 선정  │        │      │        │      

        │              │여부                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │피난설비 등   │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.206 │        │      

        │              │대비할 수 있는 피난용량(비상  │        │      │        │      

        │              │구, 피난로 폭, 등) 확보 여부  │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  재발  │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │0.193 │        │      

  방지  │대책 수립     │재발방지 대책의 수립          │        │      │        │      

  대책  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │0.555 │        │      

  수립  │대책의 이행   │재발방지 대책의 이행          │        │      │        │      

  및    │              │                              │        │      │        │      

  그    │              │                              │        │      │        │      

  이행  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

  (10쪽 중 5쪽)                                                                                 

  다. 소방시설등 유지관리                                                                       

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목            │세부항목                        │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │                │                                │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │                │                                │[1~5점] │      │        │      

────┴────────┴────────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                      │-       │5.480 │        │      

────┬────────┬────────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │소화기구        │소화기의 종류, 배치, 압력 적    │        │0.058 │        │      

        │                │합성                            │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 소화기구의 적합성          │        │0.045 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥내·외 소화   │가압송수장치 성능 및 작동 상태  │        │0.128 │        │      

        │전              ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방수압력 적절성                 │        │0.102 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 소화전설비의 적절성        │        │0.067 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화설비    │가압송수장치 성능 및 작동 상태  │        │0.192 │        │      

        │(장치)          ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │가스계소화설비등의 작동상태     │        │0.208 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │헤드 및 감지기의 작동 여부      │        │0.135 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동 작동 및 유지관리 상태      │        │0.161 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 자동소화설비의 적절성      │        │0.131 │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  경보  │자동화재        │감지기 설치 및 회로 감시상태    │        │0.280 │        │      

        │탐지설비        ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │감지기 작동 및 적응성           │        │0.230 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │음향장치        │경보 소리측정 (가장 들리지 않   │        │0.146 │        │      

        │                │을 만한 곳에서 측정)            │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 경보설비   │감시기능 등의 적합성            │        │0.046 │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  피난  │피난기구        │설치 및 사용의 적합성           │        │0.120 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │인명구조기구    │설치 및 사용의 적합성           │        │0.060 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 피난구조   │설치 및 사용의 적합성           │        │0.031 │        │      

        │설비            │                                │        │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │제연설비(거     │송풍기, 댐퍼 등의 작동          │        │0.096 │        │      

  활동  │실, 급기가압)   ├────────────────┼────┼───┼────┼───

  ·용  │                │최소 차압 및 개방력 등의        │        │0.103 │        │      

  수    │                │적합성                          │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │시스템의 적합성                 │        │0.085 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 소화활동   │설치 및 사용의 적합성           │        │0.035 │        │      

        │설비, 용수설비  │                                │        │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  구조  │내화구조        │내화구조 및 내화피복 등 상태    │        │0.126 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │마감재          │외부마감재료                    │        │0.040 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)            │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │내부마감재료                    │        │0.053 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)            │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │필로티 마감재료                 │        │0.039 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)            │        │      │        │      

────┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴───

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                   

  (10쪽 중 6쪽)                                                                                 

────┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬───

  구획  │방화구획        │면적별, 층별, 용도별            │        │0.186 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │관통부 마감재 처리              │        │0.124 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │필로티 주차장 구획              │        │0.124 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방재실, 발전기실 특수용도 등    │        │0.112 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화문          │방화문 설치 및 관리의 적합성    │        │0.105 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동폐쇄 시 정상 작동 여부      │        │0.110 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │폐쇄 장애 여부                  │        │0.095 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화셔터        │방화셔터의 설치 적절성(일체형   │        │0.050 │        │      

        │                │시 출입문 포함)                 │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동폐쇄 시 정상 작동 여부      │        │0.054 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │폐쇄 장애 여부                  │        │0.041 │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  건축  │계단, 복도,     │유효 너비, 장애물 비치 등       │        │0.082 │        │      

  피난  │출입구          │                                │        │      │        │      

  시설  ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │계단의 구조     │계단의 구조 (특피, 피난, 직     │        │0.034 │        │      

        │                │통, 옥외)                       │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │직통 계단       │직통계단 간 통로 연결 여부      │        │0.041 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │직통계단에서 거실 보행거리 적   │        │0.041 │        │      

        │                │합                              │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │주출입구        │도로로 통하는 통로 확보 여부    │        │0.017 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │건물 바깥쪽으로 출구 적절성     │        │0.017 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥상피난        │피난 가능 여부 및 비상문 자동   │        │0.018 │        │      

        │                │개폐장치의 기능(옥상광장대      │        │      │        │      

        │                │상)                             │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │헬리포트 (경사  │헬리포트(대피 공간) 유지관리    │        │0.008 │        │      

        │지붕 대피 공간) │(피난 가능)                     │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │양방향 피난     │양방향 피난 가능 여부           │        │0.059 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │보행거리 적정 여부              │        │0.049 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │비상구          │비상구 피난 가능 여부(지하      │        │0.054 │        │      

        │                │등)                             │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │무허가          │무허가 증축 등                  │        │0.062 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타            │내진 등 기타 건축피난시설 적    │        │0.005 │        │      

        │                │절성                            │        │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  역사  │승강장          │승강장안전문, 안전보호벽 등     │        │0.063 │        │      

  등    │                │화재 시 개방여부 등 적절성      │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │끝단의 비상 통로, 계단, 개폐    │        │0.054 │        │      

        │                │시설 등의 적합성                │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │고상 승강장 아래 비상대피를     │        │0.038 │        │      

        │                │위한 여유 공간 여부             │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │역 광장         │비상시 긴급차량 접근            │        │0.017 │        │      

        │                │가능 여부                       │        │      │        │      

────┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴───

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                   

  (10쪽 중 7쪽)                                                                                 

────┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬───

  역사  │피난로 및 피난  │2방향 이상 피난로 확보          │        │0.104 │        │      

  등    │설비            ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방화 및 방연성능                │        │0.088 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │승강장과 지상을 직접 연결하는   │        │0.104 │        │      

        │                │특별피난 계단(지하3층 이하)     │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │터널로 통하는 진입로의 비상대   │        │0.067 │        │      

        │                │피 폭 확보                      │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │유도등(상시 점등) 및 비상조명   │        │0.083 │        │      

        │                │등 적절성                       │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │휴대용비상조명등 설치, 유지     │        │0.079 │        │      

        │                │적절성                          │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │공기호흡기(층별 2개 이상)의     │        │0.081 │        │      

        │                │설치, 유지 적절성               │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │마감재          │승강장, 대합실, 복도, 계단,     │        │0.083 │        │      

        │                │통로의 마감재(불연재료)         │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │조립식 칸막이의 마감재(외부:    │        │0.068 │        │      

        │                │불연, 내부:준불연)              │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │실내장식물 : 불연,              │        │0.068 │        │      

        │                │준불연, 방염                    │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │가판대, 안내소, 공중전화부스    │        │0.053 │        │      

        │                │등 편의시설 : 불연재            │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │역무 자동화 설  │자동개집표기 및 비상게이트 화   │        │0.025 │        │      

        │비              │재 시 자동개방 여부             │        │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  전기  │전력시설        │설치된 소방시설의 적합성, 적    │        │0.021 │        │      

        │                │절성                            │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │관제실          │관제기능의 정상여부             │        │0.013 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │설치된 소방시설의 적합성, 적    │        │0.016 │        │      

        │                │절성                            │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │경보장치의 작동 전송 여부       │        │0.014 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │영상기록장치    │역구내 등의 영상기록장치 정상   │        │0.007 │        │      

        │등              │작동 여부                       │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │승강장, 대합실의 영상감지장치   │        │0.010 │        │      

        │                │의 자동화재탐지설비와 연동      │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방송, 감시설비 등 안전설비의    │        │0.008 │        │      

        │                │기능 및 적합성                  │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │정보통신 시설   │설치된 소방시설의 적합성, 적    │        │0.007 │        │      

        │                │절성                            │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │신호제어 시설   │설치된 소방시설의 적합성, 적    │        │0.003 │        │      

        │                │절성                            │        │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  차량  │소방시설        │설치된 소방시설의 적합성, 적    │        │0.101 │        │      

  기지  │                │절성                            │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                   

  (10쪽 중 8쪽)                                                                               

  라. 비상대응조직 및 교육훈련                                                                

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                        │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                                │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                                │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴────────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                    │-       │2.232 │        │      

────┬───────┬────────────────┼────┼───┼────┼───

  교육  │안전 교육     │철도종사자의 안전교육 적합 여부 │        │0.044 │        │      

  훈련  │              │-6시간이상/분기(강의 및 실습)   │        │      │        │      

────┼───────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  소방  │소방교육      │소방교육 실시                   │        │0.005 │        │      

  교육  ├───────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  훈련  │소방훈련      │소방훈련 실시                   │        │0.014 │        │      

────┼───────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  비상  │자위소방대    │초기대응체계                    │        │0.028 │        │      

  대응  │              ├────────────────┼────┼───┼────┼───

  조직  │              │자위소방대 조직                 │        │0.063 │        │      

        │              ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │임무 숙지 여부                  │        │0.077 │        │      

        │              ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │교육훈련 실시                   │        │0.070 │        │      

────┼───────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  비상  │비상대응훈련  │비상대응조직 및 교육훈련 파트   │        │1.931 │        │      

  대응  │평가 점수(100 │총점 중 90퍼센트 차지           │        │      │        │      

  훈련  │점 만점)      │                                │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                 

  (10쪽 중 9쪽)                                                                                     

  마. 화재위험성평가                                                                                

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목            │세부항목                        │평가점수    │가중치│점수    │비고  

        │                │                                │(ⓐ)        │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │                │                                │[1, 3, 5점] │      │        │      

────┴────────┴────────────────┼──────┼───┼────┼───

  합계                                                      │-           │3.902 │        │      

────┬────────┬────────────────┼──────┼───┼────┼───

  예방  │ 플래시오버(f   │공간(개구부, 공간크기, 가연물   │            │0.088 │        │      

        │lash over) 가   │적재량 등) 내 플래시오버 가능   │            │      │        │      

        │능성 평가       │여부                            │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │풀(pool) 화재의 │연료누출에 의해 발생한 풀 화    │            │0.088 │        │      

        │규모 및 화재 전 │재의 크기 및 복사열 예측        │            │      │        │      

        │파 가능성 평가  │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │방유제 용적 적  │유출 제어용으로 설치된 방유제   │            │0.088 │        │      

        │정성 평가       │의 용적이 안전성 확보를 위해    │            │      │        │      

        │                │충분한지 평가                   │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  화재  │열감지기 작동   │공간 내 설치된 열감지기의 작    │            │0.433 │        │      

  감지  │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │연감지기 작동   │공간 내 설치된 연감지기의 작    │            │0.433 │        │      

        │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │교차회로로 설   │천장이 높거나, 들보와 같은 구   │            │0.433 │        │      

        │계된 자동화재   │조로 구획되어 있는 천장부에     │            │      │        │      

        │탐지 방법의 적  │설치되어 있는 화재감지기의 화   │            │      │        │      

        │절성 평가       │재 탐지 시간 계산               │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  자동  │스프링클러 작   │공간 내 설치된 스프링클러의     │            │0.347 │        │      

  소화  │동 시점 적절성  │작동 시간 계산                  │            │      │        │      

        │평가            │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  피난  │거주가능시간    │화재로 인한 실내 온도 상승 및   │            │0.424 │        │      

  /     │평가            │연기발생에 의한 가시거리 계산   │            │      │        │      

  대응  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │피난용량 평가   │피난용량 계산                   │            │0.521 │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │제연 용량 적정  │피난/대응에 필요한 제연/배연    │            │0.424 │        │      

        │성 평가         │성능 평가                       │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  내화  │기존 구조물 내  │화재 시 구조물 온도 변화 계산   │            │0.261 │        │      

  구조  │화시간 적정성   │                                │            │      │        │      

  및    │평가            │                                │            │      │        │      

  구획  │                │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  3차   │실내화재        │감지기 종류/위치/등 적정성      │            │0.181 │        │      

  원    │                │제연적정성                      │            │      │        │      

  화재  │                │화재하중 위험성평가             │            │      │        │      

  피난  │                │스프링클러설비 설계적정성       │            │      │        │      

  시뮬  │                │피난적정성                      │            │      │        │      

  레이  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  션    │실외화재        │연료 누출 가능 지점이 건물과    │            │0.181 │        │      

        │                │30미터 이내에 존재할 경우, 화   │            │      │        │      

        │                │재위험성평가 필요, 고려되어야   │            │      │        │      

        │                │하는 사항들                     │            │      │        │      

        │                │-연료누출지점                   │            │      │        │      

        │                │-연료누출량                     │            │      │        │      

        │                │-풀(pool) 크기                  │            │      │        │      

        │                │-배수로 경사 설계               │            │      │        │      

        │                │-화염에 노출된 벽체가 받는 피해 │            │      │        │      

        │                │-벽체의개구부(창문, 문 등)피    │            │      │        │      

        │                │해영향                          │            │      │        │      

        │                │-건물 내부화재로 이어질 경우    │            │      │        │      

        │                │(풀 화재에 의해 유리창이 깨     │            │      │        │      

        │                │지거나 복사열에 의한 건물 내    │            │      │        │      

        │                │부로의 2차 화재전파가 이루어    │            │      │        │      

        │                │질 수 있음)                     │            │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                       

  (10쪽 중 10쪽)                                                                            

  바. 기타                                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │0.830 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  규정  │안전관리 체계 │철도안전 시행계획의 적합성 및 │        │0.115 │        │      

  등    │(소방부분)    │수행 여부                     │        │      │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │안전관리 체계의 적합성 및 수  │        │0.115 │        │      

        │              │행 여부                       │        │      │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │철도시설유지관리시행계획의    │        │0.086 │        │      

        │              │적합성 및 수행 여부           │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  자체  │시설점검      │점검의 주기, 내용, 조치 적절성│        │0.058 │        │      

  점검  │              │ - 정기점검(시설관리자가 정   │        │      │        │      

        │              │함)                           │        │      │        │      

        │              │ - 정밀진단(10년경과 시 등급  │        │      │        │      

        │              │에 따라 6,5,4년 마다), 성     │        │      │        │      

        │              │능평가(5년마다)               │        │      │        │      

        │              │ - 긴급점검(긴급 시)에 따른   │        │      │        │      

        │              │조치여부                      │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  진단  │진단결과      │보수?보강 및 개선요구 사항   │        │0.096 │        │      

  결과  │보수?보강 등 │등에 대한 이행 여부           │        │      │        │      

  개선  │개선요구 사항 │                              │        │      │        │      

  사항  │              │                              │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  외부  │예방, 대비,   │지진 등 외부 환경 위험요인에  │        │0.360 │        │      

  환경  │대응태세      │대한 예방, 대비, 대응 태세    │        │      │        │      

  위험  │              │                              │        │      │        │      

  요인  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

별표 0003: 도시철도시설 화재예방안전진단 평가표

  ■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제3호서식]   

  도시철도시설 화재예방안전진단 평가표                                                                

  ※ [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                                            (10쪽 중 1쪽)   

  1. 진단 개요                                                                                        

━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  명 칭     │                        │주 소   │                                                    

──────┼────────────┼────┼──────────────────────────

  진단기관등│                        │진단기간│                                                    

──────┴────────────┴────┴──────────────────────────

──────┬───────────┬────────────┬───────────────────

  평가자    │전문인력              │분야                    │성명                                  

            ├───────────┼────────────┼───────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방기술사        │(서명 또는 인)                        

            │안전관리에 관한 법률  │                        │                                      

            │시행령」              │ [  ] 소방시설관리사    │(서명 또는 인)                        

            │[별표 8] 제2호가목의  │                        │                                      

            │전문인력              │ [  ] 전기안전기술사    │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 화공안전기술사    │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 가스기술사        │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 위험물기능장      │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 건축사            │(서명 또는 인)                        

            ├───────────┼────────────┼───────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방              │(서명 또는 인)                        

            │안전관리에 관한 법률  │                        │                                      

            │시행령」              │ [  ] 전기              │(서명 또는 인)                        

            │[별표 8] 제2호나목의  │                        │                                      

            │전문인력              │ [  ] 화공              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 가스              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 위험물            │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 건축              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 교육훈련          │(서명 또는 인)                        

──────┴───────────┴────────────┴───────────────────

  2. 점수 현황                                                                                        

─────────────┬────────┬────────┬──┬────────────────

  구분                    │“3.항목별평가표”│가중치점수 만점 │배점│등급 점수(D)                    

                          │합계점수(A)     │(B)             │(C) │D=(A÷B×C)                     

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  합계                    │                │105.03          │100 │                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  화재위험요인            │                │27.32           │19.0│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  소방계획 및 피난계획    │                │18.07           │28.6│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  소방시설등 유지관리     │                │30.55           │23.8│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  비상대응조직 및 교육훈련│                │11.42           │14.3│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  화재위험성평가          │                │14.47           │9.5 │                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  기타                    │                │3.20            │4.8 │                                

─────────────┴────────┴────────┴──┴────────────────

                          ┌────────┬──┐          ┌──┬┐                              

                          │등급점수(D) 합계│    │          │등급││                              

                          └────────┴──┘          └──┴┘                              

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                         

                                                          (10쪽 중 2쪽)                           

  3. 항목별 평가표                                                                                

   가. 화재위험요인                                                                               

━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━━

  분야│항목            │세부항목                        │평가점수│가중치│점수    │비고      

      │                │                                │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│          

      │                │                                │[1~5점] │      │        │          

───┴────────┴────────────────┼────┼───┼────┼─────

  합계                                                    │-       │2.112 │        │          

───┬────────┬────────────────┼────┼───┼────┼─────

  위  │인허가          │무허가 위험물 저장 취급 여부    │        │0.228 │        │          

  험  ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  물  │각 류 별        │1~6류 별 취급 주의사항          │        │0.081 │        │          

      │취급방법        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │표지 및 게시판  │설치상태(규격, 내용 등)         │        │0.006 │        │          

      │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

      │등 제외)        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │유출방지 조치   │방유턱 등 유출방지조치          │        │0.077 │        │          

      │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

      │등 제외)        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │위험물탱크      │탱크 설치 기준 적합성           │        │0.092 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │용기            │운반용기, 수납용기 적절성       │        │0.022 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │정기점검 등     │점검 여부, 일반점검표 기록의 적 │        │0.049 │        │          

      │                │정성 등                         │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.135 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기타 위험물 안  │환기, 배출장치, 유분리장치 등   │        │0.049 │        │          

      │전시설 등       │                                │        │      │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  전기│변압기          │누유 등 이상 유무               │        │0.038 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │개폐기, 차단기  │열화 및 손상 등                 │        │0.069 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배전반, 분전반  │설치위치, 관리상태              │        │0.049 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │전선            │열화, 노후, 피복손상 등         │        │0.025 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │콘센트          │문어발식, 접지, 과부하(누전)차  │        │0.010 │        │          

      │                │단형 설치                       │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │전열기          │관리상태(인가, 점검표)          │        │0.006 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │접지            │접지 여부(종별 적합), 접지선 열 │        │0.055 │        │          

      │                │화, 피복손상                    │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │누전차단기      │설치 및 정상작동 여부           │        │0.028 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │비상발전기      │정기점검 여부, 연료 상태, 축전  │        │0.086 │        │          

      │                │지 및 충전장치                  │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │방폭전기설비    │방폭전기설비 설치 적정          │        │0.072 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.097 │        │          

───┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴─────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (10쪽 중 3쪽)                                                                                   

───┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  가스│저장설비 등     │화기와의 거리                   │        │0.117 │        │평가점수  

      │                │                                │        │      │        │1 또는 5  

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │정압기          │가스누출검지통보설비 및 이상압  │        │0.045 │        │          

      │                │력통보장치 설치 및 작동상태(도  │        │      │        │          

      │                │시가스)                         │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스용기        │설치장소, 보관실 적정성 관리상  │        │0.054 │        │          

      │                │태                              │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배관            │누설, 부식 및 파손 등 여부, 미  │        │0.028 │        │          

      │                │사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 │        │      │        │          

      │                │이하, “T”형으로 연결 금지     │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스누설        │설치 및 작동 상태               │        │0.042 │        │          

      │자동차단장치    │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │연소기구        │환기구 및 급기구, 배기통 설치   │        │0.008 │        │          

      │                │상태                            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │안전관리자 선임, 표시 등        │        │0.053 │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  기  │발화원 관리     │주방, 보일러실 등의 안전관리    │        │0.073 │        │          

  타  │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │주방후드 안전관리               │        │0.080 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │흡연 등 관리                    │        │0.075 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │소량 인화성 물질 등 기타        │        │0.073 │        │          

      │                │발화원 관리                     │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │용접, 용단 등 화기              │        │0.109 │        │          

      │                │작업 시 안전 조치 등            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가연물 관리     │가연성물질 관리상태             │        │0.054 │        │          

      │                │(화재하중 관리)                 │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │방염            │방염물품 사용                   │        │0.017 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기타            │폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치  │        │0.010 │        │          

      │                │및 관리상태 등 기타 화재위험 요 │        │      │        │          

      │                │인 발생 및 조치 사항            │        │      │        │          

━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (10쪽 중 4쪽)                                                                             

  나. 소방계획 및 피난계획                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │2.406 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  경영  │경영자 의식   │중요 정책에 소방, 안전 포함   │        │0.128 │        │      

  의지  │              │여부 (인터뷰 등), 안전관련 규 │        │      │        │      

        │              │정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험 │        │      │        │      

  안전  │              │요인 평가 및 조치             │        │      │        │      

  관리  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전조직      │안전조직 규모, 체계, 운영, 위 │        │0.212 │        │      

        │              │원회 구성 및 운영             │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방안전관리  │지위, 권한, 선임 기간, 보유자 │        │0.184 │        │      

        │자            │격, 임무 및 책임 인지도       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 서류     │소방계획서(적절성, 이행), 피  │        │0.056 │        │      

        │              │난계획도 및 피난안내도        │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 행정     │소방시설점검 및 조치 상태     │        │0.093 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방 홍보     │현수막, 포스터 등 안전 홍보   │        │0.013 │        │      

        │              │실적                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전자료 배포 │자위소방대 임무카드, 실별 대  │        │0.043 │        │      

        │              │피 방법 등                    │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  예산  │안전 분야 투자│안전 투자 실적                │        │0.356 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  소방  │예방 및 완화  │화재예방 및 일상적 안전관리   │        │0.156 │        │      

  및    │              │계획 수립 여부                │        │      │        │      

  피난  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  계획  │대비          │자위소방대 구성 및 교육 훈련  │        │0.104 │        │      

        │              │계획 수립                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │대응          │초기 대응 및 피난 계획 수립 여│        │0.239 │        │      

        │              │부                            │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │복구          │복구 계획 수립                │        │0.041 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  설비  │화재감지      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.059 │        │      

  계획  │              │대비할 수 있는 화재 감지기 선 │        │      │        │      

        │              │정 여부                       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.057 │        │      

        │              │대비할 수 있는 자동소화방법   │        │      │        │      

        │              │선정 여부                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화구획      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.039 │        │      

        │              │대비할 수 있는 수직/수평 방화 │        │      │        │      

        │              │구획 선정 여부                │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │내화구조      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.019 │        │      

        │              │대비할 수 있는 내화구조 선정  │        │      │        │      

        │              │여부                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │피난설비 등   │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.122 │        │      

        │              │대비할 수 있는 피난용량(비상  │        │      │        │      

        │              │구, 피난로 폭, 등) 확보 여부  │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  재발  │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │0.128 │        │      

  방지  │대책 수립     │재발방지 대책의 수립          │        │      │        │      

  대책  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │0.357 │        │      

  수립  │대책의 이행   │재발방지 대책의 이행          │        │      │        │      

  및    │              │                              │        │      │        │      

  그    │              │                              │        │      │        │      

  이행  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

  (10쪽 중 5쪽)                                                                                 

  다. 소방시설등 유지관리                                                                       

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목            │세부항목                        │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │                │                                │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │                │                                │[1~5점] │      │        │      

────┴────────┴────────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                      │-       │3.588 │        │      

────┬────────┬────────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │소화기구        │소화기의 종류, 배치, 압력 적    │        │0.040 │        │      

        │                │합성                            │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 소화기구의 적합성          │        │0.031 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥내·외 소화   │가압송수장치 성능 및 작동 상태  │        │0.089 │        │      

        │전              ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방수압력 적절성                 │        │0.071 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 소화전설비의 적절성        │        │0.046 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화설비    │가압송수장치 성능 및 작동 상태  │        │0.133 │        │      

        │(장치)          ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │가스계소화설비등의 작동상태     │        │0.145 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │헤드 및 감지기의 작동 여부      │        │0.094 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동 작동 및 유지관리 상태      │        │0.112 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 자동소화설비의 적절성      │        │0.091 │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  경보  │자동화재        │감지기 설치 및 회로 감시상태    │        │0.187 │        │      

        │탐지설비        ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │감지기 작동 및 적응성           │        │0.154 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │음향장치        │경보 소리측정 (가장 들리지 않   │        │0.097 │        │      

        │                │을 만한 곳에서 측정)            │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 경보설비   │감시기능 등의 적합성            │        │0.031 │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  피난  │피난기구        │설치 및 사용의 적합성           │        │0.061 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │인명구조기구    │설치 및 사용의 적합성           │        │0.030 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 피난구조   │설치 및 사용의 적합성           │        │0.016 │        │      

        │설비            │                                │        │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │제연설비(거     │송풍기, 댐퍼 등의 작동          │        │0.050 │        │      

  활동  │실, 급기가압)   ├────────────────┼────┼───┼────┼───

  ·용  │                │최소 차압 및 개방력 등의        │        │0.053 │        │      

  수    │                │적합성                          │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │시스템의 적합성                 │        │0.044 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 소화활동   │설치 및 사용의 적합성           │        │0.018 │        │      

        │설비, 용수설비  │                                │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                   

  (10쪽 중 6쪽)                                                                                 

────┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬───

  구조  │내화구조        │내화구조 및 내화피복 등 상태    │        │0.087 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │마감재          │외부마감재료                    │        │0.028 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)            │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │내부마감재료                    │        │0.037 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)            │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │필로티 마감재료                 │        │0.027 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)            │        │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  구획  │방화구획        │면적별, 층별, 용도별            │        │0.134 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │관통부 마감재 처리              │        │0.089 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │필로티 주차장 구획              │        │0.089 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방재실, 발전기실 특수용도 등    │        │0.081 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화문          │방화문 설치 및 관리의 적합성    │        │0.075 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동폐쇄 시 정상 작동 여부      │        │0.079 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │폐쇄 장애 여부                  │        │0.068 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화셔터        │방화셔터의 설치 적절성          │        │0.036 │        │      

        │                │(일체형 시 출입문 포함)         │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동폐쇄 시 정상 작동 여부      │        │0.039 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │폐쇄 장애 여부                  │        │0.030 │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  건축  │계단, 복도,     │유효 너비, 장애물 비치 등       │        │0.059 │        │      

  피난  │출입구          │                                │        │      │        │      

  시설  ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │계단의 구조     │계단의 구조                     │        │0.024 │        │      

        │                │(특피, 피난, 직통, 옥외)        │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │직통 계단       │직통계단 간 통로 연결 여부      │        │0.029 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │직통계단에서 거실 보행거리 적합 │        │0.029 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │주출입구        │도로로 통하는 통로 확보 여부    │        │0.009 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │건물 바깥쪽으로 출구 적절성     │        │0.009 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥상피난        │피난 가능 여부 및 비상문 자동   │        │0.013 │        │      

        │                │개폐장치의 기능(옥상광장대상)   │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │헬리포트 (경사  │헬리포트(대피 공간) 유지관리    │        │0.004 │        │      

        │지붕 대피 공간) │(피난 가능)                     │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │양방향 피난     │양방향 피난 가능 여부           │        │0.032 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │보행거리 적정 여부              │        │0.027 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │비상구          │비상구 피난 가능 여부(지하 등)  │        │0.029 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │무허가          │무허가 증축 등                  │        │0.045 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타            │내진 등 기타 건축피난시설       │        │0.003 │        │      

        │                │적절성                          │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                   

  (10쪽 중 7쪽)                                                                                 

────┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬───

  역사  │승강장          │스크린도어의 재질(불연재료      │        │0.144 │        │      

  등    │                │등) 및 화재 시 개방여부(수동)   │        │      │        │      

        │                │등 적절성                       │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │승강장과 지상을 직접 연결하는   │        │0.144 │        │      

        │                │특별피난 계단(지하3층 이하)     │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │특별피난계단의 유도등(상시 점   │        │0.118 │        │      

        │                │등) 및 비상조명등 적절성        │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │마감재          │승강장, 대합실, 복도, 계단,     │        │0.072 │        │      

        │                │통로의 마감재(불연재료)         │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │조립식 칸막이의 마감재(외부:    │        │0.059 │        │      

        │                │불연, 내부:준불연)              │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │실내장식물 : 불연, 준불연,      │        │0.059 │        │      

        │                │방염                            │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │가판대, 안내소, 공중전화부스    │        │0.046 │        │      

        │                │등 편의시설 : 불연재            │        │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  전기  │전력시설        │설치된 소방시설의 적합성,       │        │0.014 │        │      

        │                │적절성                          │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │관제실          │관제기능의 정상여부             │        │0.009 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │설치된 소방시설의 적합성,       │        │0.011 │        │      

        │                │적절성                          │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │경보장치의 작동 전송 여부       │        │0.010 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │통신설비 등     │역구내, 차량정비기지 등의 영    │        │0.005 │        │      

        │　              │상기록장치 정상 작동 여부       │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │승강장, 대합실의 화상 실시간    │        │0.007 │        │      

        │                │감시 설비 기능 및 적절성(관제   │        │      │        │      

        │                │실, 역무실)                     │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │화재경보 감지 지역 화상 설비    │        │0.009 │        │      

        │                │(역무실)의 기능 및 적절성       │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │신호장치                        │        │0.005 │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  차량  │소방시설        │설치된 소방시설의 적합성, 적    │        │0.072 │        │      

  기지  │                │절성                            │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                   

  (10쪽 중 8쪽)                                                                               

  라. 비상대응조직 및 교육훈련                                                                

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                        │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                                │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                                │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴────────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                    │-       │1.452 │        │      

────┬───────┬────────────────┼────┼───┼────┼───

  교육  │안전 교육     │철도종사자의 안전교육 적합 여부 │        │0.047 │        │      

  훈련  │              │-6시간이상/분기(강의 및 실습)   │        │      │        │      

────┼───────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  소방  │소방교육      │소방교육 실시                   │        │0.003 │        │      

  교육  ├───────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  훈련  │소방훈련      │소방훈련 실시                   │        │0.009 │        │      

────┼───────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  비상  │자위소방대    │초기대응체계                    │        │0.013 │        │      

  대응  │              ├────────────────┼────┼───┼────┼───

  조직  │              │자위소방대 조직                 │        │0.028 │        │      

        │              ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │임무 숙지 여부                  │        │0.034 │        │      

        │              ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │교육훈련 실시                   │        │0.031 │        │      

────┼───────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  비상  │비상대응훈련  │비상대응조직 및 교육훈련 파트   │        │1.287 │        │      

  대응  │평가 점수(100 │총점 중 90퍼센트 차지           │        │      │        │      

  훈련  │점 만점)      │                                │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                 

  (10쪽 중 9쪽)                                                                                     

  마. 화재위험성평가                                                                                

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목            │세부항목                        │평가점수    │가중치│점수    │비고  

        │                │                                │(ⓐ)        │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │                │                                │[1, 3, 5점] │      │        │      

────┴────────┴────────────────┼──────┼───┼────┼───

  합계                                                      │-           │2.928 │        │      

────┬────────┬────────────────┼──────┼───┼────┼───

  예방  │ 플래시오버(f   │공간(개구부, 공간크기, 가연물   │            │0.066 │        │      

        │lash over) 가   │적재량 등) 내 플래시오버 가능   │            │      │        │      

        │능성 평가       │여부                            │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │풀(pool) 화재의 │연료누출에 의해 발생한 풀 화    │            │0.066 │        │      

        │규모 및 화재 전 │재의 크기 및 복사열 예측        │            │      │        │      

        │파 가능성 평가  │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │방유제 용적 적  │유출 제어용으로 설치된 방유제   │            │0.066 │        │      

        │정성 평가       │의 용적이 안전성 확보를 위해    │            │      │        │      

        │                │충분한지 평가                   │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  화재  │열감지기 작동   │공간 내 설치된 열감지기의 작    │            │0.326 │        │      

  감지  │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │연감지기 작동   │공간 내 설치된 연감지기의 작    │            │0.326 │        │      

        │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │교차회로로 설   │천장이 높거나, 들보와 같은 구   │            │0.326 │        │      

        │계된 자동화재   │조로 구획되어 있는 천장부에     │            │      │        │      

        │탐지 방법의 적  │설치되어 있는 화재감지기의 화   │            │      │        │      

        │절성 평가       │재 탐지 시간 계산               │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  자동  │스프링클러 작   │공간 내 설치된 스프링클러의     │            │0.260 │        │      

  소화  │동 시점 적절성  │작동 시간 계산                  │            │      │        │      

        │평가            │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  피난  │거주가능시간    │화재로 인한 실내 온도 상승 및   │            │0.318 │        │      

  /     │평가            │연기발생에 의한 가시거리 계산   │            │      │        │      

  대응  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │피난용량 평가   │피난용량 계산                   │            │0.390 │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │제연 용량 적정  │피난/대응에 필요한 제연/배연    │            │0.318 │        │      

        │성 평가         │성능 평가                       │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  내화  │기존 구조물 내  │화재 시 구조물 온도 변화 계산   │            │0.196 │        │      

  구조  │화시간 적정성   │                                │            │      │        │      

  및    │평가            │                                │            │      │        │      

  구획  │                │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  3차   │실내화재        │감지기 종류/위치/등 적정성      │            │0.135 │        │      

  원    │                │제연적정성                      │            │      │        │      

  화재  │                │화재하중 위험성평가             │            │      │        │      

  피난  │                │스프링클러설비 설계적정성       │            │      │        │      

  시뮬  │                │피난적정성                      │            │      │        │      

  레이  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  션    │실외화재        │연료 누출 가능 지점이 건물과    │            │0.135 │        │      

        │                │30미터 이내에 존재할 경우, 화   │            │      │        │      

        │                │재위험성평가 필요, 고려되어야   │            │      │        │      

        │                │하는 사항들                     │            │      │        │      

        │                │-연료누출지점                   │            │      │        │      

        │                │-연료누출량                     │            │      │        │      

        │                │-풀(pool) 크기                  │            │      │        │      

        │                │-배수로 경사 설계               │            │      │        │      

        │                │-화염에 노출된 벽체가 받는 피해 │            │      │        │      

        │                │-벽체의개구부(창문, 문 등)피    │            │      │        │      

        │                │해영향                          │            │      │        │      

        │                │-건물 내부화재로 이어질 경우    │            │      │        │      

        │                │(풀 화재에 의해 유리창이 깨     │            │      │        │      

        │                │지거나 복사열에 의한 건물 내    │            │      │        │      

        │                │부로의 2차 화재전파가 이루어    │            │      │        │      

        │                │질 수 있음)                     │            │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                       

  (10쪽 중 10쪽)                                                                            

  바. 기타                                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │0.588 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  규정  │안전관리 체계 │철도안전 시행계획의 적합성 및 │        │0.077 │        │      

  등    │(소방부분)    │수행 여부                     │        │      │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │안전관리 체계의 적합성 및 수  │        │0.077 │        │      

        │              │행 여부                       │        │      │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │철도시설유지관리시행계획의    │        │0.060 │        │      

        │              │적합성 및 수행 여부           │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  자체  │시설점검      │점검의 주기, 내용, 조치 적절성│        │0.039 │        │      

  점검  │              │ - 정기점검(시설관리자가 정함)│        │      │        │      

        │              │ - 정밀진단(10년경과 시 등급  │        │      │        │      

        │              │에 따라 6,5,4년 마다), 성     │        │      │        │      

        │              │능평가(5년마다)               │        │      │        │      

        │              │ - 긴급점검(긴급 시)에 따른   │        │      │        │      

        │              │조치여부                      │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  진단  │진단결과      │보수?보강 및 개선요구 사항   │        │0.048 │        │      

  결과  │보수?보강 등 │등에 대한 이행 여부           │        │      │        │      

  개선  │개선요구 사항 │                              │        │      │        │      

  사항  │              │                              │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  외부  │예방, 대비,   │지진 등 외부 환경 위험요인에  │        │0.287 │        │      

  환경  │대응태세      │대한 예방, 대비, 대응 태세    │        │      │        │      

  위험  │              │                              │        │      │        │      

  요인  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

별표 0004: 항만시설 화재예방안전진단 평가표

  ■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제4호서식]   

  항만시설 화재예방안전진단 평가표                                                                    

  ※ [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                                            (10쪽 중 1쪽)   

  1. 진단 개요                                                                                        

━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  명 칭     │                        │주 소   │                                                    

──────┼────────────┼────┼──────────────────────────

  진단기관등│                        │진단기간│                                                    

──────┴────────────┴────┴──────────────────────────

──────┬───────────┬────────────┬───────────────────

  평가자    │전문인력              │분야                    │성명                                  

            ├───────────┼────────────┼───────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방기술사        │(서명 또는 인)                        

            │안전관리에 관한 법률  │                        │                                      

            │시행령」              │ [  ] 소방시설관리사    │(서명 또는 인)                        

            │[별표 8] 제2호가목의  │                        │                                      

            │전문인력              │ [  ] 전기안전기술사    │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 화공안전기술사    │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 가스기술사        │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 위험물기능장      │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 건축사            │(서명 또는 인)                        

            ├───────────┼────────────┼───────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방              │(서명 또는 인)                        

            │안전관리에 관한 법률  │                        │                                      

            │시행령」              │ [  ] 전기              │(서명 또는 인)                        

            │[별표 8] 제2호나목의  │                        │                                      

            │전문인력              │ [  ] 화공              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 가스              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 위험물            │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 건축              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 교육훈련          │(서명 또는 인)                        

──────┴───────────┴────────────┴───────────────────

  2. 점수 현황                                                                                        

─────────────┬────────┬────────┬──┬────────────────

  구분                    │“3.항목별평가표”│가중치점수 만점 │배점│등급 점수(D)                    

                          │합계점수(A)     │(B)             │(C) │D=(A÷B×C)                     

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  합계                    │                │105.03          │100 │                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  화재위험요인            │                │27.32           │19.0│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  소방계획 및 피난계획    │                │18.07           │28.6│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  소방시설등 유지관리     │                │30.55           │23.8│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  비상대응조직 및 교육훈련│                │11.42           │14.3│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  화재위험성평가          │                │14.47           │9.5 │                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  기타                    │                │3.20            │4.8 │                                

─────────────┴────────┴────────┴──┴────────────────

                          ┌────────┬──┐          ┌──┬┐                              

                          │등급점수(D) 합계│    │          │등급││                              

                          └────────┴──┘          └──┴┘                              

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                         

                                                          (10쪽 중 2쪽)                           

  3. 항목별 평가표                                                                                

   가. 화재위험요인                                                                               

━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━━

  분야│항목            │세부항목                        │평가점수│가중치│점수    │비고      

      │                │                                │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│          

      │                │                                │[1~5점] │      │        │          

───┴────────┴────────────────┼────┼───┼────┼─────

  합계                                                    │-       │3.812 │        │          

───┬────────┬────────────────┼────┼───┼────┼─────

  위  │인허가          │무허가 위험물 저장 취급 여부    │        │0.361 │        │          

  험  ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  물  │각 류 별        │1~6류 별 취급 주의사항          │        │0.128 │        │          

      │취급방법        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │표지 및 게시판  │설치상태(규격, 내용 등)         │        │0.011 │        │          

      │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

      │등 제외)        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │유출방지 조치   │방유턱 등 유출방지조치          │        │0.146 │        │          

      │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

      │등 제외)        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │위험물탱크      │탱크 설치 기준 적합성           │        │0.175 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │용기            │운반용기, 수납용기 적절성       │        │0.041 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │정기점검 등     │점검 여부, 일반점검표 기록의 적 │        │0.092 │        │          

      │                │정성 등                         │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.257 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기타 위험물 안  │환기, 배출장치, 유분리장치 등   │        │0.077 │        │          

      │전시설 등       │                                │        │      │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  전기│변압기          │누유 등 이상 유무               │        │0.082 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │개폐기, 차단기  │열화 및 손상 등                 │        │0.123 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배전반, 분전반  │설치위치, 관리상태              │        │0.088 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │전선            │열화, 노후, 피복손상 등         │        │0.044 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │콘센트          │문어발식, 접지, 과부하(누전)차  │        │0.022 │        │          

      │                │단형 설치                       │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │전열기          │관리상태(인가, 점검표)          │        │0.010 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │접지            │접지 여부(종별 적합), 접지선 열 │        │0.118 │        │          

      │                │화, 피복손상                    │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │누전차단기      │설치 및 정상작동 여부           │        │0.050 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │비상발전기      │정기점검 여부, 연료 상태, 축전  │        │0.184 │        │          

      │                │지 및 충전장치                  │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │방폭전기설비    │방폭전기설비 설치 적정          │        │0.153 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.172 │        │          

───┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴─────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (10쪽 중 3쪽)                                                                                   

───┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  가스│저장설비 등     │화기와의 거리                   │        │0.195 │        │평가점수  

      │                │                                │        │      │        │1 또는 5  

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │정압기          │가스누출검지통보설비 및 이상압  │        │0.089 │        │          

      │                │력통보장치 설치 및 작동상태(도  │        │      │        │          

      │                │시가스)                         │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스용기        │설치장소, 보관실 적정성 관리상  │        │0.109 │        │          

      │                │태                              │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배관            │누설, 부식 및 파손 등 여부, 미  │        │0.046 │        │          

      │                │사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 │        │      │        │          

      │                │이하, “T”형으로 연결 금지     │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스누설        │설치 및 작동 상태               │        │0.069 │        │          

      │자동차단장치    │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │연소기구        │환기구 및 급기구, 배기통 설치   │        │0.017 │        │          

      │                │상태                            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │안전관리자 선임, 표시 등        │        │0.106 │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  기  │발화원 관리     │주방, 보일러실 등의 안전관리    │        │0.122 │        │          

  타  │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │주방후드 안전관리               │        │0.133 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │흡연 등 관리                    │        │0.125 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │소량 인화성 물질 등 기타        │        │0.122 │        │          

      │                │발화원 관리                     │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │용접, 용단 등 화기              │        │0.182 │        │          

      │                │작업 시 안전 조치 등            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가연물 관리     │가연성물질 관리상태             │        │0.107 │        │          

      │                │(화재하중 관리)                 │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │방염            │방염물품 사용                   │        │0.035 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기타            │폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치  │        │0.021 │        │          

      │                │및 관리상태 등 기타 화재위험 요 │        │      │        │          

      │                │인 발생 및 조치 사항            │        │      │        │          

━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (10쪽 중 4쪽)                                                                             

  나. 소방계획 및 피난계획                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │6.076 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  경영  │경영자 의식   │중요 정책에 소방, 안전 포함   │        │0.339 │        │      

  의지  │              │여부 (인터뷰 등), 안전관련 규 │        │      │        │      

        │              │정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험 │        │      │        │      

  안전  │              │요인 평가 및 조치             │        │      │        │      

  관리  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전조직      │안전조직 규모, 체계, 운영, 위 │        │0.559 │        │      

        │              │원회 구성 및 운영             │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방안전관리  │지위, 권한, 선임 기간, 보유자 │        │0.485 │        │      

        │자            │격, 임무 및 책임 인지도       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 서류     │소방계획서(적절성, 이행), 피  │        │0.236 │        │      

        │              │난계획도 및 피난안내도        │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 행정     │소방시설점검 및 조치 상태     │        │0.245 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방 홍보     │현수막, 포스터 등 안전 홍보   │        │0.035 │        │      

        │              │실적                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전자료 배포 │자위소방대 임무카드, 실별 대  │        │0.113 │        │      

        │              │피 방법 등                    │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  예산  │안전 분야 투자│안전 투자 실적                │        │0.961 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  소방  │예방 및 완화  │화재예방 및 일상적 안전관리   │        │0.281 │        │      

  및    │              │계획 수립 여부                │        │      │        │      

  피난  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  계획  │대비          │자위소방대 구성 및 교육 훈련  │        │0.188 │        │      

        │              │계획 수립                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │대응          │초기 대응 및 피난 계획 수립 여│        │0.430 │        │      

        │              │부                            │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │복구          │복구 계획 수립                │        │0.073 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  설비  │화재감지      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.165 │        │      

  계획  │              │대비할 수 있는 화재 감지기 선 │        │      │        │      

        │              │정 여부                       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.160 │        │      

        │              │대비할 수 있는 자동소화방법   │        │      │        │      

        │              │선정 여부                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화구획      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.110 │        │      

        │              │대비할 수 있는 수직/수평 방화 │        │      │        │      

        │              │구획 선정 여부                │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │내화구조      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.053 │        │      

        │              │대비할 수 있는 내화구조 선정  │        │      │        │      

        │              │여부                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │피난설비 등   │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.343 │        │      

        │              │대비할 수 있는 피난용량(비상  │        │      │        │      

        │              │구, 피난로 폭, 등) 확보 여부  │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  재발  │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │0.339 │        │      

  방지  │대책 수립     │재발방지 대책의 수립          │        │      │        │      

  대책  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │0.961 │        │      

  수립  │대책의 이행   │재발방지 대책의 이행          │        │      │        │      

  및    │              │                              │        │      │        │      

  그    │              │                              │        │      │        │      

  이행  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

  (10쪽 중 5쪽)                                                                               

  다. 소방시설등 유지관리                                                                     

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목            │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │                │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │                │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴────────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                    │-       │8.240 │        │      

────┬────────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │소화기구        │소화기의 종류, 배치, 압력 적  │        │0.094 │        │      

        │                │합성                          │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 소화기구의 적합성        │        │0.073 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥내·외 소화   │가압송수장치 성능 및 작동 상태│        │0.206 │        │      

        │전              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방수압력 적절성               │        │0.164 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 소화전설비의 적절성      │        │0.108 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화설비    │가압송수장치 성능 및 작동 상태│        │0.309 │        │      

        │(장치)          ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │가스계소화설비등의 작동상태   │        │0.337 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │헤드 및 감지기의 작동 여부    │        │0.218 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동 작동 및 유지관리 상태    │        │0.260 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 자동소화설비의 적절성    │        │0.211 │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  경보  │자동화재        │감지기 설치 및 회로 감시상태  │        │0.404 │        │      

        │탐지설비        ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │감지기 작동 및 적응성         │        │0.332 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │음향장치        │경보 소리측정 (가장 들리지 않 │        │0.210 │        │      

        │                │을 만한 곳에서 측정)          │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 경보설비   │감시기능 등의 적합성          │        │0.066 │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  피난  │피난기구        │설치 및 사용의 적합성         │        │0.216 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │인명구조기구    │설치 및 사용의 적합성         │        │0.108 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 피난구조   │설치 및 사용의 적합성         │        │0.056 │        │      

        │설비            │                              │        │      │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │제연설비(거     │송풍기, 댐퍼 등의 작동        │        │0.210 │        │      

  활동  │실, 급기가압)   ├───────────────┼────┼───┼────┼───

  ·용  │                │최소 차압 및 개방력 등의      │        │0.225 │        │      

  수    │                │적합성                        │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │시스템의 적합성               │        │0.186 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 소화활동   │설치 및 사용의 적합성         │        │0.076 │        │      

        │설비, 용수설비  │                              │        │      │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  구조  │내화구조        │내화구조 및 내화피복 등 상태  │        │0.254 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │마감재          │외부마감재료                  │        │0.081 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)          │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │내부마감재료                  │        │0.107 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)          │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │필로티 마감재료               │        │0.079 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)          │        │      │        │      

────┴────────┴───────────────┴────┴───┴────┴───

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                 

  (10쪽 중 6쪽)                                                                               

────┬────────┬───────────────┬────┬───┬────┬───

  구획  │방화구획        │면적별, 층별, 용도별          │        │0.306 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │관통부 마감재 처리            │        │0.202 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │필로티 주차장 구획            │        │0.202 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방재실, 발전기실 특수용도 등  │        │0.184 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화문          │방화문 설치 및 관리의 적합성  │        │0.172 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동폐쇄 시 정상 작동 여부    │        │0.180 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │폐쇄 장애 여부                │        │0.155 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화셔터        │방화셔터의 설치 적절성(일체형 │        │0.082 │        │      

        │                │시 출입문 포함)               │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동폐쇄 시 정상 작동 여부    │        │0.088 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │폐쇄 장애 여부                │        │0.067 │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  건축  │계단, 복도,     │유효 너비, 장애물 비치 등     │        │0.125 │        │      

  피난  │출입구          │                              │        │      │        │      

  시설  ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │계단의 구조     │계단의 구조 (특피, 피난, 직   │        │0.051 │        │      

        │                │통, 옥외)                     │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │직통 계단       │직통계단 간 통로 연결 여부    │        │0.062 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │직통계단에서 거실 보행거리 적 │        │0.062 │        │      

        │                │합                            │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │주출입구        │도로로 통하는 통로 확보 여부  │        │0.032 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │건물 바깥쪽으로 출구 적절성   │        │0.032 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥상피난        │피난 가능 여부 및 비상문 자동 │        │0.027 │        │      

        │                │개폐장치의 기능(옥상광장대    │        │      │        │      

        │                │상)                           │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │헬리포트 (경사  │헬리포트(대피 공간) 유지관리  │        │0.014 │        │      

        │지붕 대피 공간) │(피난 가능)                   │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │양방향 피난     │양방향 피난 가능 여부         │        │0.108 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │보행거리 적정 여부            │        │0.090 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │비상구          │비상구 피난 가능 여부(지하    │        │0.098 │        │      

        │                │등)                           │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │무허가          │무허가 증축 등                │        │0.094 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타            │내진 등 기타 건축피난시설 적  │        │0.009 │        │      

        │                │절성                          │        │      │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  기능  │여객이용시설    │화재 위험 및 대피의 용이성    │        │0.795 │        │      

  시설  │                │                              │        │      │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  지원  │보관창고, 집배  │화재 위험성 및 소방시설의 적  │        │0.093 │        │      

  시설  │송장, 복합 화   │절성                          │        │      │        │      

        │물터미널, 정비  │                              │        │      │        │      

        │고 , 후생복지   │                              │        │      │        │      

        │시설, 편의제공  │                              │        │      │        │      

        │시설            │                              │        │      │        │      

────┴────────┴───────────────┴────┴───┴────┴───

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                 

  (10쪽 중 7쪽)                                                                               

────┬────────┬───────────────┬────┬───┬────┬───

  안전  │위험안내시설    │방송, 경보설비의 기능, 화재   │        │0.067 │        │      

  시설  │                │시 안내 가능 여부             │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │긴급대응시설    │피난시설의 위치, 화재 시 피난 │        │0.121 │        │      

        │                │가능 여부                     │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │피난시설 내 방송, 경보 설비의 │        │0.100 │        │      

        │                │설치, 기능                    │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │점검            │안전시설의 점검 및 조치 여부  │        │0.032 │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                 

  (10쪽 중 8쪽)                                                                           

  라. 비상대응조직 및 교육훈련                                                            

━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야│항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

      │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

      │              │                              │[1~5점] │      │        │      

───┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                │-       │3.168 │        │      

───┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  소방│소방교육      │소방교육 실시                 │        │0.024 │        │      

  교육├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  훈련│소방훈련      │소방훈련 실시                 │        │0.046 │        │      

───┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  비상│자위소방대    │초기대응체계                  │        │0.077 │        │      

  대응│              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

  조직│              │자위소방대 조직               │        │0.110 │        │      

      │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

      │              │임무 숙지 여부                │        │0.123 │        │      

      │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

      │              │교육훈련 실시                 │        │0.150 │        │      

───┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  비상│비상대응훈련  │비상대응조직 및 교육훈련 파트 │        │2.638 │        │      

  대응│평가 점수(100 │총점 중 90퍼센트 차지         │        │      │        │      

  훈련│점 만점)      │                              │        │      │        │      

━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                             

  (10쪽 중 9쪽)                                                                                     

  마. 화재위험성평가                                                                                

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목            │세부항목                        │평가점수    │가중치│점수    │비고  

        │                │                                │(ⓐ)        │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │                │                                │[1, 3, 5점] │      │        │      

────┴────────┴────────────────┼──────┼───┼────┼───

  합계                                                      │-           │3.902 │        │      

────┬────────┬────────────────┼──────┼───┼────┼───

  예방  │ 플래시오버(f   │공간(개구부, 공간크기, 가연물   │            │0.088 │        │      

        │lash over) 가   │적재량 등) 내 플래시오버 가능   │            │      │        │      

        │능성 평가       │여부                            │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │풀(pool) 화재의 │연료누출에 의해 발생한 풀 화    │            │0.088 │        │      

        │규모 및 화재 전 │재의 크기 및 복사열 예측        │            │      │        │      

        │파 가능성 평가  │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │방유제 용적 적  │유출 제어용으로 설치된 방유제   │            │0.088 │        │      

        │정성 평가       │의 용적이 안전성 확보를 위해    │            │      │        │      

        │                │충분한지 평가                   │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  화재  │열감지기 작동   │공간 내 설치된 열감지기의 작    │            │0.433 │        │      

  감지  │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │연감지기 작동   │공간 내 설치된 연감지기의 작    │            │0.433 │        │      

        │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │교차회로로 설   │천장이 높거나, 들보와 같은 구   │            │0.433 │        │      

        │계된 자동화재   │조로 구획되어 있는 천장부에     │            │      │        │      

        │탐지 방법의 적  │설치되어 있는 화재감지기의 화   │            │      │        │      

        │절성 평가       │재 탐지 시간 계산               │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  자동  │스프링클러 작   │공간 내 설치된 스프링클러의     │            │0.347 │        │      

  소화  │동 시점 적절성  │작동 시간 계산                  │            │      │        │      

        │평가            │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  피난  │거주가능시간    │화재로 인한 실내 온도 상승 및   │            │0.424 │        │      

  /     │평가            │연기발생에 의한 가시거리 계산   │            │      │        │      

  대응  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │피난용량 평가   │피난용량 계산                   │            │0.521 │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │제연 용량 적정  │피난/대응에 필요한 제연/배연    │            │0.424 │        │      

        │성 평가         │성능 평가                       │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  내화  │기존 구조물 내  │화재 시 구조물 온도 변화 계산   │            │0.261 │        │      

  구조  │화시간 적정성   │                                │            │      │        │      

  및    │평가            │                                │            │      │        │      

  구획  │                │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  3차   │실내화재        │감지기 종류/위치/등 적정성      │            │0.181 │        │      

  원    │                │제연적정성                      │            │      │        │      

  화재  │                │화재하중 위험성평가             │            │      │        │      

  피난  │                │스프링클러설비 설계적정성       │            │      │        │      

  시뮬  │                │피난적정성                      │            │      │        │      

  레이  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  션    │실외화재        │연료 누출 가능 지점이 건물과    │            │0.181 │        │      

        │                │30미터 이내에 존재할 경우, 화   │            │      │        │      

        │                │재위험성평가 필요, 고려되어야   │            │      │        │      

        │                │하는 사항들                     │            │      │        │      

        │                │-연료누출지점                   │            │      │        │      

        │                │-연료누출량                     │            │      │        │      

        │                │-풀(pool) 크기                  │            │      │        │      

        │                │-배수로 경사 설계               │            │      │        │      

        │                │-화염에 노출된 벽체가 받는 피해 │            │      │        │      

        │                │-벽체의개구부(창문, 문 등)피    │            │      │        │      

        │                │해영향                          │            │      │        │      

        │                │-건물 내부화재로 이어질 경우    │            │      │        │      

        │                │(풀 화재에 의해 유리창이 깨     │            │      │        │      

        │                │지거나 복사열에 의한 건물 내    │            │      │        │      

        │                │부로의 2차 화재전파가 이루어    │            │      │        │      

        │                │질 수 있음)                     │            │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                       

  (10쪽 중 10쪽)                                                                            

  바. 기타                                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │0.848 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  항만  │정기안전점검  │점검 실시 여부, 기간 및 기록  │        │0.295 │        │      

  시설  │정밀안전점검  │보존의 적절성                 │        │      │        │      

  안전  │긴급안전점검  │-정기:1회/연                  │        │      │        │      

  점검  │              │-정밀:1회/6년,1회/10년        │        │      │        │      

        │              │-긴급 : 관리청 판단 결과에 대 │        │      │        │      

        │              │한 조치 여부                  │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  진단  │진단결과      │보수?보강 및 개선요구 사항   │        │0.193 │        │      

  결과  │보수?보강 등 │등에 대한 이행 여부           │        │      │        │      

  개선  │개선요구 사항 │                              │        │      │        │      

  사항  │              │                              │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  외부  │예방, 대비,   │지진 등 외부 환경 위험요인에  │        │0.360 │        │      

  환경  │대응태세      │대한 예방, 대비, 대응 태세    │        │      │        │      

  위험  │              │                              │        │      │        │      

  요인  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

별표 0005: 공동구 화재예방안전진단 평가표

  ■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제5호서식]   

  공동구 화재예방안전진단 평가표                                                                      

  ※ [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                                            (10쪽 중 1쪽)   

  1. 진단 개요                                                                                        

━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  명 칭     │                        │주 소   │                                                    

──────┼────────────┼────┼──────────────────────────

  진단기관등│                        │진단기간│                                                    

──────┴────────────┴────┴──────────────────────────

──────┬───────────┬────────────┬───────────────────

  평가자    │전문인력              │분야                    │성명                                  

            ├───────────┼────────────┼───────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방기술사        │(서명 또는 인)                        

            │안전관리에 관한 법률  │                        │                                      

            │시행령」              │ [  ] 소방시설관리사    │(서명 또는 인)                        

            │[별표 8] 제2호가목의  │                        │                                      

            │전문인력              │ [  ] 전기안전기술사    │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 화공안전기술사    │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 가스기술사        │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 위험물기능장      │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 건축사            │(서명 또는 인)                        

            ├───────────┼────────────┼───────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방              │(서명 또는 인)                        

            │안전관리에 관한 법률  │                        │                                      

            │시행령」              │ [  ] 전기              │(서명 또는 인)                        

            │[별표 8] 제2호나목의  │                        │                                      

            │전문인력              │ [  ] 화공              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 가스              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 위험물            │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 건축              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 교육훈련          │(서명 또는 인)                        

──────┴───────────┴────────────┴───────────────────

  2. 점수 현황                                                                                        

─────────────┬────────┬────────┬──┬────────────────

  구분                    │“3.항목별평가표”│가중치점수 만점 │배점│등급 점수(D)                    

                          │합계점수(A)     │(B)             │(C) │D=(A÷B×C)                     

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  합계                    │                │105.03          │100 │                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  화재위험요인            │                │27.32           │19.0│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  소방계획 및 피난계획    │                │18.07           │28.6│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  소방시설등 유지관리     │                │30.55           │23.8│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  비상대응조직 및 교육훈련│                │11.42           │14.3│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  화재위험성평가          │                │14.47           │9.5 │                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  기타                    │                │3.20            │4.8 │                                

─────────────┴────────┴────────┴──┴────────────────

                          ┌────────┬──┐          ┌──┬┐                              

                          │등급점수(D) 합계│    │          │등급││                              

                          └────────┴──┘          └──┴┘                              

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                         

                                                          (10쪽 중 2쪽)                           

  3. 항목별 평가표                                                                                

   가. 화재위험요인                                                                               

━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━━

  분야│항목            │세부항목                        │평가점수│가중치│점수    │비고      

      │                │                                │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│          

      │                │                                │[1~5점] │      │        │          

───┴────────┴────────────────┼────┼───┼────┼─────

  합계                                                    │-       │5.874 │        │          

───┬────────┬────────────────┼────┼───┼────┼─────

  위  │인허가          │무허가 위험물 저장 취급 여부    │        │0.154 │        │          

  험  ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  물  │각 류 별        │1~6류 별 취급 주의사항          │        │0.055 │        │          

      │취급방법        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │표지 및 게시판  │설치상태(규격, 내용 등)         │        │0.004 │        │          

      │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

      │등 제외)        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │유출방지 조치   │방유턱 등 유출방지조치          │        │0.052 │        │          

      │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

      │등 제외)        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │위험물탱크      │탱크 설치 기준 적합성           │        │0.062 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │용기            │운반용기, 수납용기 적절성       │        │0.015 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │정기점검 등     │점검 여부, 일반점검표 기록의 적 │        │0.033 │        │          

      │                │정성 등                         │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.091 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기타 위험물 안  │환기, 배출장치, 유분리장치 등   │        │0.033 │        │          

      │전시설 등       │                                │        │      │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  전기│변압기          │누유 등 이상 유무               │        │0.028 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │개폐기, 차단기  │열화 및 손상 등                 │        │0.049 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배전반, 분전반  │설치위치, 관리상태              │        │0.035 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │전선            │열화, 노후, 피복손상 등         │        │0.018 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │콘센트          │문어발식, 접지, 과부하(누전)차  │        │0.007 │        │          

      │                │단형 설치                       │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │전열기          │관리상태(인가, 점검표)          │        │0.004 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │접지            │접지 여부(종별 적합), 접지선 열 │        │0.040 │        │          

      │                │화, 피복손상                    │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │누전차단기      │설치 및 정상작동 여부           │        │0.020 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │비상발전기      │정기점검 여부, 연료 상태, 축전  │        │0.062 │        │          

      │                │지 및 충전장치                  │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │방폭전기설비    │방폭전기설비 설치 적정          │        │0.051 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.070 │        │          

───┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴─────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (10쪽 중 3쪽)                                                                                   

───┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  가스│저장설비 등     │화기와의 거리                   │        │0.221 │        │평가점수  

      │                │                                │        │      │        │1 또는 5  

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │정압기          │가스누출검지통보설비 및 이상압  │        │0.084 │        │          

      │                │력통보장치 설치 및 작동상태(도  │        │      │        │          

      │                │시가스)                         │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스용기        │설치장소, 보관실 적정성 관리상  │        │0.102 │        │          

      │                │태                              │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배관            │누설, 부식 및 파손 등 여부, 미  │        │0.052 │        │          

      │                │사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 │        │      │        │          

      │                │이하, “T”형으로 연결 금지     │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스누설        │설치 및 작동 상태               │        │0.078 │        │          

      │자동차단장치    │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │연소기구        │환기구 및 급기구, 배기통 설치   │        │0.016 │        │          

      │                │상태                            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │안전관리자 선임, 표시 등        │        │0.100 │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  기  │발화원 관리     │주방, 보일러실 등의 안전관리    │        │0.040 │        │          

  타  │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │주방후드 안전관리               │        │0.043 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │흡연 등 관리                    │        │0.041 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │소량 인화성 물질 등 기타        │        │0.040 │        │          

      │                │발화원 관리                     │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │용접, 용단 등 화기              │        │0.059 │        │          

      │                │작업 시 안전 조치 등            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가연물 관리     │가연성물질 관리상태             │        │0.029 │        │          

      │                │(화재하중 관리)                 │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │방염            │방염물품 사용                   │        │0.009 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기타            │폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치  │        │0.006 │        │          

      │                │및 관리상태 등 기타 화재위험 요 │        │      │        │          

      │                │인 발생 및 조치 사항            │        │      │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  전력│전선로(전력) 케 │절연물의 손상, 열화 등 절연파괴 │        │0.286 │        │          

  통신│이블            │여부                            │        │      │        │          

  시설│                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │접속부의 소음, 손상, 파열, 절연 │        │0.286 │        │          

      │                │유의 누출 여부                  │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │접속지점 접지 시설 설치 여부    │        │0.228 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │분전반          │접속부분의 풀림, 부식, 오염, 발 │        │0.171 │        │          

      │                │열여부                          │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │전선 절연의 열화 또는 과열여부  │        │0.220 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │빗물 또는 습기로 인한 단락위험  │        │0.215 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │통신선로        │통신선로 및 장비의 과열 등 화재 │        │0.143 │        │          

      │                │위험 여부                       │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │피뢰설비        │돌침, 피뢰도선 등 손상, 변형 및 │        │0.072 │        │          

      │                │접지의 이상 유무                │        │      │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  고열│열수송관        │균열, 손상 및 노후 상태         │        │0.357 │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  가스│가스관          │균열, 손상 및 노후 상태         │        │0.836 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │압력안전장치, 가스누설경보기,   │        │0.836 │        │          

      │                │긴급차단장치 등 안전설비의 설   │        │      │        │          

      │                │치상태 및 기능                  │        │      │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  기타│수도관, 중수도  │균열, 손상 및 노후 상태         │        │0.183 │        │          

      │관, 하수도관,   ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │쓰레기수송관 등 │화재 발생 위험 여부             │        │0.238 │        │          

━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (10쪽 중 4쪽)                                                                             

  나. 소방계획 및 피난계획                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │1.422 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  경영  │경영자 의식   │중요 정책에 소방, 안전 포함   │        │0.059 │        │      

  의지  │              │여부 (인터뷰 등), 안전관련 규 │        │      │        │      

        │              │정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험 │        │      │        │      

  안전  │              │요인 평가 및 조치             │        │      │        │      

  관리  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전조직      │안전조직 규모, 체계, 운영, 위 │        │0.098 │        │      

        │              │원회 구성 및 운영             │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방안전관리  │지위, 권한, 선임 기간, 보유자 │        │0.085 │        │      

        │자            │격, 임무 및 책임 인지도       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 서류     │소방계획서(적절성, 이행), 피  │        │0.052 │        │      

        │              │난계획도 및 피난안내도        │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 행정     │소방시설점검 및 조치 상태     │        │0.043 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방 홍보     │현수막, 포스터 등 안전 홍보   │        │0.006 │        │      

        │              │실적                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전자료 배포 │자위소방대 임무카드, 실별 대  │        │0.020 │        │      

        │              │피 방법 등                    │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  예산  │안전 분야 투자│안전 투자 실적                │        │0.182 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  소방  │예방 및 완화  │화재예방 및 일상적 안전관리   │        │0.023 │        │      

  및    │              │계획 수립 여부                │        │      │        │      

  피난  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  계획  │대비          │자위소방대 구성 및 교육 훈련  │        │0.016 │        │      

        │              │계획 수립                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │대응          │초기 대응 및 피난 계획 수립 여│        │0.036 │        │      

        │              │부                            │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │복구          │복구 계획 수립                │        │0.006 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  설비  │화재감지      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.036 │        │      

  계획  │              │대비할 수 있는 화재 감지기 선 │        │      │        │      

        │              │정 여부                       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.035 │        │      

        │              │대비할 수 있는 자동소화방법   │        │      │        │      

        │              │선정 여부                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화구획      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.024 │        │      

        │              │대비할 수 있는 수직/수평 방화 │        │      │        │      

        │              │구획 선정 여부                │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │내화구조      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.012 │        │      

        │              │대비할 수 있는 내화구조 선정  │        │      │        │      

        │              │여부                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │피난설비 등   │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.076 │        │      

        │              │대비할 수 있는 피난용량(비상  │        │      │        │      

        │              │구, 피난로 폭, 등) 확보 여부  │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  유사  │비상사태별    │계획의 수립 및 시행의 적절성  │        │0.370 │        │      

  시    │대비 계획     │                              │        │      │        │      

  대비  │              │                              │        │      │        │      

  계획  │              │                              │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  재발  │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │0.060 │        │      

  방지  │대책 수립     │재발방지 대책의 수립          │        │      │        │      

  대책  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │0.183 │        │      

  수립  │대책의 이행   │재발방지 대책의 이행          │        │      │        │      

  및    │              │                              │        │      │        │      

  그    │              │                              │        │      │        │      

  이행  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

  (10쪽 중 5쪽)                                                                                     

  다. 소방시설등 유지관리                                                                           

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목            │세부항목                            │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │                │                                    │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │                │                                    │[1~5점] │      │        │      

────┴────────┴──────────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                          │-       │5.734 │        │      

────┬────────┬──────────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │소화기구        │소화기의 종류, 배치, 압력 적        │        │0.074 │        │      

        │                │합성                                │        │      │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 소화기구의 적합성              │        │0.058 │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥내·외 소화   │가압송수장치 성능 및 작동 상태      │        │0.163 │        │      

        │전              ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방수압력 적절성                     │        │0.130 │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 소화전설비의 적절성            │        │0.085 │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화설비    │가압송수장치 성능 및 작동 상태      │        │0.245 │        │      

        │(장치)          ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │가스계소화설비등의 작동상태         │        │0.267 │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │헤드 및 감지기의 작동 여부          │        │0.173 │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동 작동 및 유지관리 상태          │        │0.206 │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 자동소화설비의 적절성          │        │0.167 │        │      

────┼────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

  경보  │자동화재        │감지기 설치 및 회로 감시상태        │        │0.286 │        │      

        │탐지설비        ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │감지기 작동 및 적응성               │        │0.235 │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │음향장치        │경보 소리측정 (가장 들리지 않       │        │0.148 │        │      

        │                │을 만한 곳에서 측정)                │        │      │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 경보설비   │감시기능 등의 적합성                │        │0.047 │        │      

────┼────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

  피난  │피난기구        │설치 및 사용의 적합성               │        │0.057 │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │인명구조기구    │설치 및 사용의 적합성               │        │0.029 │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 피난구조   │설치 및 사용의 적합성               │        │0.015 │        │      

        │설비            │                                    │        │      │        │      

────┼────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │제연설비(거     │송풍기, 댐퍼 등의 작동              │        │0.181 │        │      

  활동  │실, 급기가압)   ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

  ·용  │                │최소 차압 및 개방력 등의            │        │0.194 │        │      

  수    │                │적합성                              │        │      │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │시스템의 적합성                     │        │0.160 │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 소화활동   │설치 및 사용의 적합성               │        │0.065 │        │      

        │설비, 용수설비  │                                    │        │      │        │      

────┼────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

  구조  │내화구조        │내화구조 및 내화피복 등 상태        │        │0.105 │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │마감재          │외부마감재료                        │        │0.034 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)                │        │      │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │내부마감재료                        │        │0.044 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)                │        │      │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │필로티 마감재료                     │        │0.032 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)                │        │      │        │      

────┴────────┴──────────────────┴────┴───┴────┴───

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                       

  (10쪽 중 6쪽)                                                                                     

────┬────────┬──────────────────┬────┬───┬────┬───

  구획  │방화구획        │면적별, 층별, 용도별                │        │0.159 │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │관통부 마감재 처리                  │        │0.105 │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │필로티 주차장 구획                  │        │0.105 │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방재실, 발전기실 특수용도 등        │        │0.095 │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화문          │방화문 설치 및 관리의 적합성        │        │0.089 │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동폐쇄 시 정상 작동 여부          │        │0.093 │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │폐쇄 장애 여부                      │        │0.080 │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화셔터        │방화셔터의 설치 적절성(일체형       │        │0.042 │        │      

        │                │시 출입문 포함)                     │        │      │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동폐쇄 시 정상 작동 여부          │        │0.046 │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │폐쇄 장애 여부                      │        │0.035 │        │      

────┼────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

  건축  │계단, 복도,     │유효 너비, 장애물 비치 등           │        │0.011 │        │      

  피난  │출입구          │                                    │        │      │        │      

  시설  ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │계단의 구조     │계단의 구조 (특피, 피난, 직         │        │0.005 │        │      

        │                │통, 옥외)                           │        │      │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │직통 계단       │직통계단 간 통로 연결 여부          │        │0.006 │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │직통계단에서 거실 보행거리 적       │        │0.006 │        │      

        │                │합                                  │        │      │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │주출입구        │도로로 통하는 통로 확보 여부        │        │0.002 │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │건물 바깥쪽으로 출구 적절성         │        │0.002 │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥상피난        │피난 가능 여부 및 비상문 자동       │        │0.002 │        │      

        │                │개폐장치의 기능(옥상광장대상)       │        │      │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │헬리포트 (경사  │헬리포트(대피 공간) 유지관리        │        │0.001 │        │      

        │지붕 대피 공간) │(피난 가능)                         │        │      │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │양방향 피난     │양방향 피난 가능 여부               │        │0.008 │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │보행거리 적정 여부                  │        │0.007 │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │비상구          │비상구 피난 가능 여부(지하          │        │0.007 │        │      

        │                │등)                                 │        │      │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │무허가          │무허가 증축 등                      │        │0.009 │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타            │내진 등 기타 건축피난시설 적        │        │0.002 │        │      

        │                │절성                                │        │      │        │      

────┼────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

  지하  │소화기          │소화기의 종류(A3, B5,C) 적합성      │        │0.019 │        │      

  구의  │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

  소방  │                │소화기 중량(7킬로그램 이하) 적합성  │        │0.019 │        │      

  시설  │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │출입구(환기구, 작업구) 부근 5       │        │0.025 │        │      

        │                │개 이상 설치 여부                   │        │      │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화장치    │발전실(300제곱미터 미만) 등         │        │0.117 │        │      

        │                │자동소화장치 등 설치 적합성         │        │      │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │제어반, 분전만 마다 자동소화장치    │        │0.117 │        │      

        │                │또는 소공간 용 소화용구 설치 적합성 │        │      │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │케이블 접속부(절연유 포함 접속      │        │0.117 │        │      

        │                │부 만) 자동소화장치 설치 적합성     │        │      │        │      

────┴────────┴──────────────────┴────┴───┴────┴───

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                       

  (10쪽 중 7쪽)                                                                                     

────┬────────┬──────────────────┬────┬───┬────┬───

  지하  │자동화재탐지    │감지기 발화지점(1미터 단위)및       │        │0.062 │        │      

  구의  │설비            │온도 확인 기능 여부                 │        │      │        │      

  소방  │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

  시설  │                │감지기 설치 위치 적합성(천장 중     │        │0.049 │        │      

        │                │심부, 수직거리 30센티미터 이내)     │        │      │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │감지기는 먼지, 습기(방수형)         │        │0.048 │        │      

        │                │영향을 받지 않는지 여부             │        │      │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │유도등          │출입구 피난구유도등 적합성          │        │0.010 │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │연소방지설비    │배관, 헤드, 살수구역, 송수구        │        │0.089 │        │      

        │                │의 적합성                           │        │      │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │연소방지재      │설치위치(분기구, 인입부, 인출       │        │0.074 │        │      

        │                │부, 절연유순환펌프 설치 장소,       │        │      │        │      

        │                │기타 화재위험장소) 및 길이          │        │      │        │      

        │                │(시험성적서 명시)의 적합성          │        │      │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화벽          │닫힌 상태 또는 자동폐쇄장치의       │        │0.104 │        │      

        │                │기능 여부                           │        │      │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │출입문(방화문) 및 관통부 마감       │        │0.107 │        │      

        │                │상태                                │        │      │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │무선통신보조    │무전기접속단자 설치 상태(방재       │        │0.029 │        │      

        │설비            │실, 공동구 입구, 지상 송수구)       │        │      │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │통합감시시설    │119상황실과의 통신상태              │        │0.050 │        │      

────┼────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

  지하  │전원설비        │비상전원설비의 비상 시 전환         │        │0.072 │        │      

  구의  │                │등 상태                             │        │      │        │      

  부대  ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

  설비  │급배수설비      │배수설비의 성능 및 기능             │        │0.057 │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │조명설비        │조명설비의 상태(방수형, 방폭        │        │0.044 │        │      

        │                │형, 내부식성) 및 기능               │        │      │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │중앙통제실(중   │통제실의 구획 및 통제               │        │0.093 │        │      

        │앙통제설비)     ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │직원(2명이상) 및 24시간 감시        │        │0.095 │        │      

        │                │체제 이상 유무                      │        │      │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │중앙통제설비의 상태 및 기능         │        │0.072 │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │무정전전원장치의 상태 및 기능       │        │0.088 │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │방재설비        │이상침수경보설비, 침입감지설        │        │0.023 │        │      

        │                │비의 상태 및 기능                   │        │      │        │      

        ├────────┼──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │출입구          │출입구, 환기구 감지장치 또는        │        │0.011 │        │      

        │감시 장치       │폐쇄회로 등 상태 및 기능            │        │      │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │유사 시 내부 진입 잠금장치 설       │        │0.011 │        │      

        │                │치 상태 및 열쇠 보관 상태           │        │      │        │      

        │                ├──────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │비상통신설비(비상전화, 인터         │        │0.015 │        │      

        │                │폰) 또는 무선통신설비의 상태        │        │      │        │      

        │                │및 기능                             │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                       

  (10쪽 중 8쪽)                                                                             

  라. 비상대응조직 및 교육훈련                                                              

━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야│항목            │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

      │                │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

      │                │                              │[1~5점] │      │        │      

───┴────────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │2.592 │        │      

───┬────────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  소방│소방교육        │소방교육 실시                 │        │0.010 │        │      

  교육├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  훈련│소방훈련        │소방훈련 실시                 │        │0.015 │        │      

───┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  비상│자위소방대      │초기대응체계                  │        │0.036 │        │      

  대응│                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

  조직│                │자위소방대 조직               │        │0.061 │        │      

      │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

      │                │임무 숙지 여부                │        │0.056 │        │      

      │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

      │                │교육훈련 실시                 │        │0.069 │        │      

───┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  비상│비상대응훈련    │비상대응조직 및 교육훈련 파트 │        │2.110 │        │      

  대응│평가 점수(100   │총점 중 90퍼센트 차지         │        │      │        │      

  훈련│점 만점)        │                              │        │      │        │      

───┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  교육│소방서, 경찰서  │교육훈련 실시 적합 여부       │        │0.235 │        │      

  훈련│참여 교육 훈련  │(비상사태 별 대비계획 수립과  │        │      │        │      

      │                │적합 여부)                    │        │      │        │      

━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

  (10쪽 중 9쪽)                                                                                     

  마. 화재위험성평가                                                                                

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목            │세부항목                        │평가점수    │가중치│점수    │비고  

        │                │                                │(ⓐ)        │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │                │                                │[1, 3, 5점] │      │        │      

────┴────────┴────────────────┼──────┼───┼────┼───

  합계                                                      │-           │2.928 │        │      

────┬────────┬────────────────┼──────┼───┼────┼───

  예방  │ 플래시오버(f   │공간(개구부, 공간크기, 가연물   │            │0.066 │        │      

        │lash over) 가   │적재량 등) 내 플래시오버 가능   │            │      │        │      

        │능성 평가       │여부                            │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │풀(pool) 화재의 │연료누출에 의해 발생한 풀 화    │            │0.066 │        │      

        │규모 및 화재 전 │재의 크기 및 복사열 예측        │            │      │        │      

        │파 가능성 평가  │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │방유제 용적 적  │유출 제어용으로 설치된 방유제   │            │0.066 │        │      

        │정성 평가       │의 용적이 안전성 확보를 위해    │            │      │        │      

        │                │충분한지 평가                   │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  화재  │열감지기 작동   │공간 내 설치된 열감지기의 작    │            │0.326 │        │      

  감지  │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │연감지기 작동   │공간 내 설치된 연감지기의 작    │            │0.326 │        │      

        │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │교차회로로 설   │천장이 높거나, 들보와 같은 구   │            │0.326 │        │      

        │계된 자동화재   │조로 구획되어 있는 천장부에     │            │      │        │      

        │탐지 방법의 적  │설치되어 있는 화재감지기의 화   │            │      │        │      

        │절성 평가       │재 탐지 시간 계산               │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  자동  │스프링클러 작   │공간 내 설치된 스프링클러의     │            │0.260 │        │      

  소화  │동 시점 적절성  │작동 시간 계산                  │            │      │        │      

        │평가            │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  피난  │거주가능시간    │화재로 인한 실내 온도 상승 및   │            │0.318 │        │      

  /     │평가            │연기발생에 의한 가시거리 계산   │            │      │        │      

  대응  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │피난용량 평가   │피난용량 계산                   │            │0.390 │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │제연 용량 적정  │피난/대응에 필요한 제연/배연    │            │0.318 │        │      

        │성 평가         │성능 평가                       │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  내화  │기존 구조물 내  │화재 시 구조물 온도 변화 계산   │            │0.196 │        │      

  구조  │화시간 적정성   │                                │            │      │        │      

  및    │평가            │                                │            │      │        │      

  구획  │                │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  3차   │실내화재        │감지기 종류/위치/등 적정성      │            │0.135 │        │      

  원    │                │제연적정성                      │            │      │        │      

  화재  │                │화재하중 위험성평가             │            │      │        │      

  피난  │                │스프링클러설비 설계적정성       │            │      │        │      

  시뮬  │                │피난적정성                      │            │      │        │      

  레이  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  션    │실외화재        │연료 누출 가능 지점이 건물과    │            │0.135 │        │      

        │                │30미터 이내에 존재할 경우, 화   │            │      │        │      

        │                │재위험성평가 필요, 고려되어야   │            │      │        │      

        │                │하는 사항들                     │            │      │        │      

        │                │-연료누출지점                   │            │      │        │      

        │                │-연료누출량                     │            │      │        │      

        │                │-풀(pool) 크기                  │            │      │        │      

        │                │-배수로 경사 설계               │            │      │        │      

        │                │-화염에 노출된 벽체가 받는 피해 │            │      │        │      

        │                │-벽체의개구부(창문, 문 등)피    │            │      │        │      

        │                │해영향                          │            │      │        │      

        │                │-건물 내부화재로 이어질 경우    │            │      │        │      

        │                │(풀 화재에 의해 유리창이 깨     │            │      │        │      

        │                │지거나 복사열에 의한 건물 내    │            │      │        │      

        │                │부로의 2차 화재전파가 이루어    │            │      │        │      

        │                │질 수 있음)                     │            │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                       

  (10쪽 중 10쪽)                                                                            

  바. 기타                                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │0.726 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  안전  │안전 및 유지  │계획의 수립 및 이행 여부(5년  │        │0.058 │        │      

  관리  │관리계획      │마다 수립)                    │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전점검(정   │점검 실시 및 결과 조치 여부   │        │0.039 │        │      

        │기, 정밀) 및  │(공동구 : 시설물안전법에 따른 │        │      │        │      

        │정밀안전진단  │점검)                         │        │      │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │점검주기 적합 여부            │        │0.038 │        │      

        │              │-공동구등급 확인:B등급이상목  │        │      │        │      

        │              │표                            │        │      │        │      

        │              │-정기안전점검:A, B, C등급(1회 │        │      │        │      

        │              │/반기), D, E등급(3회/연)      │        │      │        │      

        │              │-정밀안전점검:A그룹(1회/3     │        │      │        │      

        │              │년), B, C그룹(1회/2년), D,기  │        │      │        │      

        │              │타그룹(1회/1년)               │        │      │        │      

        │              │-정밀안전진단:A그룹(1회/6     │        │      │        │      

        │              │년), B, C그룹(1회/5년), D,기  │        │      │        │      

        │              │타그룹(1회/4년)               │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │공동구협의회  │협의회 구성 및 운영의 적합성  │        │0.015 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  진단  │진단결과      │보수?보강 및 개선요구 사항   │        │0.216 │        │      

  결과  │보수?보강 등 │등에 대한 이행 여부           │        │      │        │      

  개선  │개선요구 사항 │                              │        │      │        │      

  사항  │              │                              │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  외부  │예방, 대비,   │지진 등 외부 환경 위험요인에  │        │0.360 │        │      

  환경  │대응태세      │대한 예방, 대비, 대응 태세    │        │      │        │      

  위험  │              │                              │        │      │        │      

  요인  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

별표 0006: 천연가스 인수기지 화재예방안전진단 평가표

  ■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제6호서식]   

  천연가스 인수기지 화재예방안전진단 평가표                                                           

  ※ [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                                            (12쪽 중 1쪽)   

  1. 진단 개요                                                                                        

━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  명 칭     │                        │주 소   │                                                    

──────┼────────────┼────┼──────────────────────────

  진단기관등│                        │진단기간│                                                    

──────┴────────────┴────┴──────────────────────────

──────┬───────────┬────────────┬───────────────────

  평가자    │전문인력              │분야                    │성명                                  

            ├───────────┼────────────┼───────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방기술사        │(서명 또는 인)                        

            │안전관리에 관한 법률  │                        │                                      

            │시행령」              │ [  ] 소방시설관리사    │(서명 또는 인)                        

            │[별표 8] 제2호가목의  │                        │                                      

            │전문인력              │ [  ] 전기안전기술사    │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 화공안전기술사    │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 가스기술사        │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 위험물기능장      │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 건축사            │(서명 또는 인)                        

            ├───────────┼────────────┼───────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방              │(서명 또는 인)                        

            │안전관리에 관한 법률  │                        │                                      

            │시행령」              │ [  ] 전기              │(서명 또는 인)                        

            │[별표 8] 제2호나목의  │                        │                                      

            │전문인력              │ [  ] 화공              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 가스              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 위험물            │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 건축              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 교육훈련          │(서명 또는 인)                        

──────┴───────────┴────────────┴───────────────────

  2. 점수 현황                                                                                        

─────────────┬────────┬────────┬──┬────────────────

  구분                    │“3.항목별평가표”│가중치점수 만점 │배점│등급 점수(D)                    

                          │합계점수(A)     │(B)             │(C) │D=(A÷B×C)                     

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  합계                    │                │105.03          │100 │                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  화재위험요인            │                │27.32           │19.0│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  소방계획 및 피난계획    │                │18.07           │28.6│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  소방시설등 유지관리     │                │30.55           │23.8│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  비상대응조직 및 교육훈련│                │11.42           │14.3│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  화재위험성평가          │                │14.47           │9.5 │                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  기타                    │                │3.20            │4.8 │                                

─────────────┴────────┴────────┴──┴────────────────

                          ┌────────┬──┐          ┌──┬┐                              

                          │등급점수(D) 합계│    │          │등급││                              

                          └────────┴──┘          └──┴┘                              

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                         

                                                          (12쪽 중 2쪽)                           

  3. 항목별 평가표                                                                                

   가. 화재위험요인                                                                               

━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━━

  분야│항목            │세부항목                        │평가점수│가중치│점수    │비고      

      │                │                                │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│          

      │                │                                │[1~5점] │      │        │          

───┴────────┴────────────────┼────┼───┼────┼─────

  합계                                                    │-       │7.266 │        │          

───┬────────┬────────────────┼────┼───┼────┼─────

  위  │인허가          │무허가 위험물 저장 취급 여부    │        │0.228 │        │          

  험  ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  물  │각 류 별        │1~6류 별 취급 주의사항          │        │0.081 │        │          

      │취급방법        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │표지 및 게시판  │설치상태(규격, 내용 등)         │        │0.006 │        │          

      │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

      │등 제외)        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │유출방지 조치   │방유턱 등 유출방지조치          │        │0.077 │        │          

      │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

      │등 제외)        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │위험물탱크      │탱크 설치 기준 적합성           │        │0.093 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │용기            │운반용기, 수납용기 적절성       │        │0.022 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │정기점검 등     │점검 여부, 일반점검표 기록의 적 │        │0.049 │        │          

      │                │정성 등                         │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.136 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기타 위험물 안  │환기, 배출장치, 유분리장치 등   │        │0.049 │        │          

      │전시설 등       │                                │        │      │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  전기│변압기          │누유 등 이상 유무               │        │0.026 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │개폐기, 차단기  │열화 및 손상 등                 │        │0.046 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배전반, 분전반  │설치위치, 관리상태              │        │0.033 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │전선            │열화, 노후, 피복손상 등         │        │0.017 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │콘센트          │문어발식, 접지, 과부하(누전)차  │        │0.007 │        │          

      │                │단형 설치                       │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │전열기          │관리상태(인가, 점검표)          │        │0.004 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │접지            │접지 여부(종별 적합), 접지선 열 │        │0.037 │        │          

      │                │화, 피복손상                    │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │누전차단기      │설치 및 정상작동 여부           │        │0.019 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │비상발전기      │정기점검 여부, 연료 상태, 축전  │        │0.058 │        │          

      │                │지 및 충전장치                  │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │방폭전기설비    │방폭전기설비 설치 적정          │        │0.048 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.065 │        │          

───┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴─────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (12쪽 중 3쪽)                                                                                   

───┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  가스│저장설비 등     │화기와의 거리                   │        │0.183 │        │평가점수  

      │                │                                │        │      │        │1 또는 5  

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │정압기          │가스누출검지통보설비 및 이상    │        │0.001 │        │          

      │                │압력통보장치 설치 및 작동상태   │        │      │        │          

      │                │(도시가스)                      │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스용기        │설치장소, 보관실 적정성 관리    │        │0.081 │        │          

      │                │상태                            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배관            │누설, 부식 및 파손 등 여부, 미  │        │0.129 │        │          

      │                │사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 │        │      │        │          

      │                │이하, “T”형으로 연결 금지     │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스누설        │설치 및 작동 상태               │        │0.078 │        │          

      │자동차단장치    │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │연소기구        │환기구 및 급기구, 배기통 설치   │        │0.016 │        │          

      │                │상태                            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │안전관리자 선임, 표시 등        │        │0.085 │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  기  │발화원 관리     │주방, 보일러실 등의 안전관리    │        │0.074 │        │          

  타  │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │주방후드 안전관리               │        │0.080 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │흡연 등 관리                    │        │0.076 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │소량 인화성 물질 등 기타        │        │0.074 │        │          

      │                │발화원 관리                     │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │용접, 용단 등 화기              │        │0.110 │        │          

      │                │작업 시 안전 조치 등            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가연물 관리     │가연성물질 관리상태             │        │0.054 │        │          

      │                │(화재하중 관리)                 │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │방염            │방염물품 사용                   │        │0.018 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기타            │폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치  │        │0.010 │        │          

      │                │및 관리상태 등 기타 화재위험 요 │        │      │        │          

      │                │인 발생 및 조치 사항            │        │      │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  가스│배치기준        │저장설비, 처리설비의 외면으로 부│        │0.243 │        │평가점수  

  시설│                │터 보호시설까지 거리(30미터이상)│        │      │        │1 또는 5  

  기준│                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │가스공급시설과 화기 취급 장소   │        │0.243 │        │평가점수  

      │                │까지 거리(8미터이상)            │        │      │        │1 또는 5  

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │저장설비 처리설비는 그 외면~ 사 │        │0.185 │        │평가점수  

      │                │업소경계까지 거리               │        │      │        │1 또는 5  

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │고압 가스공급시설 안전구획 내   │        │0.146 │        │          

      │                │설치 및 면적 기준 적절성        │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │안전구역 고압가스공급시설간의   │        │0.146 │        │평가점수  

      │                │거리(30미터이상)                │        │      │        │1 또는 5  

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │가스공급시설 외면 ~ 다른 제조소 │        │0.146 │        │평가점수  

      │                │간 거리(20미터이상)             │        │      │        │1 또는 5  

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │액화천연가스 저장탱크 외면 ~ 20 │        │0.146 │        │평가점수  

      │                │만세제곱미터 이상 압축기까지    │        │      │        │1 또는 5  

      │                │거리(30미터이상)                │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │안전조업 공지 확보 여부         │        │0.156 │        │평가점수  

      │                │                                │        │      │        │1,4,5     

━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (12쪽 중 4쪽)                                                                                   

───┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  가스│기초기준        │내진설계 여부 및 지진에 안전한  │        │0.219 │        │          

  시설│                │구조인지 여부                   │        │      │        │          

  기준│                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │탱크 저부 가열 방식 (보일러 또  │        │0.219 │        │          

      │                │는 전기)에 따른 화재 위험 검토  │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │저장설비 기준   │저장탱크 간 거리(최대지름의 합  │        │0.167 │        │평가점수  

      │                │의 4분의 1이상)                 │        │      │        │1 또는 5  

      │                │- 물분무설비설치 시 제외        │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │저장탱크의 지반 침하, 변형 등   │        │0.167 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │저장탱크 외면 균열 및 콘크리트  │        │0.171 │        │          

      │                │박리 상태, 철근 부식 등 탱크 외 │        │      │        │          

      │                │관 및 구조물의 상태             │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │지하, 실내 저장탱크 설치실 내   │        │0.171 │        │          

      │                │가스폭발 방지 조치              │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │폭발방지장치, 액면계, 물분무장  │        │0.137 │        │          

      │                │치, 방류둑, 긴급차단장치, 압력  │        │      │        │          

      │                │저하 방지조치의 구조, 기능 등의 │        │      │        │          

      │                │적합성                          │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │기타 저장 성능의 안정성         │        │0.128 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스설비 기준   │가스설비의 재료, 구조, 강도, 성 │        │0.119 │        │          

      │(발생, 기화, 정 │능                              │        │      │        │          

      │제설비)         │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배관설비 기준   │배관의 재료, 부식여부           │        │0.176 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │중량, 압력, 지진의 영향으로부   │        │0.143 │        │          

      │                │터 안전한 구조 여부             │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │누출 여부(용접부 등)            │        │0.176 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │신축 흡수 조치                  │        │0.143 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │배관장치(펌프, 밸브, 압축기     │        │0.143 │        │          

      │                │등)의 절연                      │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │배관 지하 매설 깊이 등          │        │0.143 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │수평거리 적절성                 │        │0.143 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │자동차 충돌에 대한 영향 적절성  │        │0.143 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │노출배관의 적절성               │        │0.143 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │배관 옥외 공동구에 설치 시 기준 │        │0.143 │        │          

      │                │(환기장치, 방폭, 신축, 관통부   │        │      │        │          

      │                │조치)                           │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │내압성능과 기밀성능             │        │0.143 │        │          

━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (12쪽 중 5쪽)                                                                                   

───┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  가스│사고예방설비 기 │압력조정장치 기능 적절성        │        │0.071 │        │          

  시설│준              ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

  기준│                │가스공급시설 가스누출 검지장치  │        │0.073 │        │          

      │                │기능 적절성                     │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │가스송출, 유입 차단 및 이송장치 │        │0.088 │        │          

      │                │기능 적절성                     │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │정전기, 부식 방지 장치 등 기타  │        │0.073 │        │          

      │                │사고예방설비의 적절성           │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │배관의 감시, 제어, 누출검지, 접 │        │0.073 │        │          

      │                │지 등 사고예방설비 등의 적절성  │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │피해저감설비    │누출조치 조치(500톤 이상 액상   │        │0.095 │        │          

      │기준            │탱크)                           │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │부대설비 기준   │액면계, 비상전력, 통신시설, 불  │        │0.048 │        │          

      │                │활성가스설비, 계기실, 피뢰침    │        │      │        │          

      │                │등 부대설비의 구조, 기능 등 적  │        │      │        │          

      │                │절성                            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │표시기준        │탱크의 색(은색, 백색), 가스 명  │        │0.007 │        │          

      │                │칭(붉은색) 표시                 │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │경계표지, 경계책                │        │0.013 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │배관의 표시 및 색               │        │0.007 │        │          

━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (12쪽 중 6쪽)                                                                             

  나. 소방계획 및 피난계획                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │1.200 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  경영  │경영자 의식   │중요 정책에 소방, 안전 포함   │        │0.071 │        │      

  의지  │              │여부 (인터뷰 등), 안전관련 규 │        │      │        │      

        │              │정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험 │        │      │        │      

  안전  │              │요인 평가 및 조치             │        │      │        │      

  관리  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전조직      │안전조직 규모, 체계, 운영, 위 │        │0.117 │        │      

        │              │원회 구성 및 운영             │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방안전관리  │지위, 권한, 선임 기간, 보유자 │        │0.102 │        │      

        │자            │격, 임무 및 책임 인지도       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 서류     │소방계획서(적절성, 이행), 피  │        │0.041 │        │      

        │              │난계획도 및 피난안내도        │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 행정     │소방시설점검 및 조치 상태     │        │0.051 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방 홍보     │현수막, 포스터 등 안전 홍보   │        │0.008 │        │      

        │              │실적                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전자료 배포 │자위소방대 임무카드, 실별 대  │        │0.024 │        │      

        │              │피 방법 등                    │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  예산  │안전 분야 투자│안전 투자 실적                │        │0.205 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  소방  │예방 및 완화  │화재예방 및 일상적 안전관리   │        │0.035 │        │      

  및    │              │계획 수립 여부                │        │      │        │      

  피난  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  계획  │대비          │자위소방대 구성 및 교육 훈련  │        │0.023 │        │      

        │              │계획 수립                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │대응          │초기 대응 및 피난 계획 수립 여│        │0.054 │        │      

        │              │부                            │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │복구          │복구 계획 수립                │        │0.009 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  설비  │화재감지      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.036 │        │      

  계획  │              │대비할 수 있는 화재 감지기 선 │        │      │        │      

        │              │정 여부                       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.035 │        │      

        │              │대비할 수 있는 자동소화방법   │        │      │        │      

        │              │선정 여부                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화구획      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.024 │        │      

        │              │대비할 수 있는 수직/수평 방화 │        │      │        │      

        │              │구획 선정 여부                │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │내화구조      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.012 │        │      

        │              │대비할 수 있는 내화구조 선정  │        │      │        │      

        │              │여부                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │피난설비 등   │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.076 │        │      

        │              │대비할 수 있는 피난용량(비상  │        │      │        │      

        │              │구, 피난로 폭, 등) 확보 여부  │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  재발  │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │0.072 │        │      

  방지  │대책 수립     │재발방지 대책의 수립          │        │      │        │      

  대책  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │0.205 │        │      

  수립  │대책의 이행   │재발방지 대책의 이행          │        │      │        │      

  및    │              │                              │        │      │        │      

  그    │              │                              │        │      │        │      

  이행  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

  (12쪽 중 7쪽)                                                                               

  다. 소방시설등 유지관리                                                                     

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목            │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │                │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │                │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴────────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                    │-       │15.306│        │      

────┬────────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │소화기구        │소화기의 종류, 배치, 압력 적  │        │0.102 │        │      

        │                │합성                          │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 소화기구의 적합성        │        │0.079 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥내·외 소화   │가압송수장치 성능 및 작동 상태│        │0.225 │        │      

        │전              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방수압력 적절성               │        │0.179 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 소화전설비의 적절성      │        │0.118 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화설비    │가압송수장치 성능 및 작동 상태│        │0.337 │        │      

        │(장치)          ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │가스계소화설비등의 작동상태   │        │0.368 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │헤드 및 감지기의 작동 여부    │        │0.238 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동 작동 및 유지관리 상태    │        │0.284 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 자동소화설비의 적절성    │        │0.230 │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  경보  │자동화재        │감지기 설치 및 회로 감시상태  │        │0.405 │        │      

        │탐지설비        ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │감지기 작동 및 적응성         │        │0.333 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │음향장치        │경보 소리측정 (가장 들리지 않 │        │0.210 │        │      

        │                │을 만한 곳에서 측정)          │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 경보설비   │감시기능 등의 적합성          │        │0.066 │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  피난  │피난기구        │설치 및 사용의 적합성         │        │0.157 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │인명구조기구    │설치 및 사용의 적합성         │        │0.078 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 피난구조   │설치 및 사용의 적합성         │        │0.041 │        │      

        │설비            │                              │        │      │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │제연설비(거     │송풍기, 댐퍼 등의 작동        │        │0.285 │        │      

  활동  │실, 급기가압)   ├───────────────┼────┼───┼────┼───

  ·용  │                │최소 차압 및 개방력등의       │        │0.304 │        │      

  수    │                │적합성                        │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │시스템의 적합성               │        │0.251 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 소화활동   │설치 및 사용의 적합성         │        │0.103 │        │      

        │설비, 용수설비  │                              │        │      │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  구조  │내화구조        │내화구조 및 내화피복 등 상태  │        │0.263 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │마감재          │외부마감재료                  │        │0.084 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)          │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │내부마감재료                  │        │0.111 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)          │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │필로티 마감재료               │        │0.082 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)          │        │      │        │      

────┴────────┴───────────────┴────┴───┴────┴───

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                 

  (12쪽 중 8쪽)                                                                               

────┬────────┬───────────────┬────┬───┬────┬───

  구획  │방화구획        │면적별, 층별, 용도별          │        │0.133 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │관통부 마감재 처리            │        │0.088 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │필로티 주차장 구획            │        │0.088 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방재실, 발전기실 특수용도 등  │        │0.080 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화문          │방화문 설치 및 관리의 적합성  │        │0.075 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동폐쇄 시 정상 작동 여부    │        │0.078 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │폐쇄 장애 여부                │        │0.068 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화셔터        │방화셔터의 설치 적절성(일체형 │        │0.036 │        │      

        │                │시 출입문 포함)               │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동폐쇄 시 정상 작동 여부    │        │0.038 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │폐쇄 장애 여부                │        │0.029 │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  건축  │계단, 복도,     │유효 너비, 장애물 비치 등     │        │0.019 │        │      

  피난  │출입구          │                              │        │      │        │      

  시설  ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │계단의 구조     │계단의 구조 (특피, 피난, 직   │        │0.008 │        │      

        │                │통, 옥외)                     │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │직통 계단       │직통계단 간 통로 연결 여부    │        │0.010 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │직통계단에서 거실 보행거리 적 │        │0.010 │        │      

        │                │합                            │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │주출입구        │도로로 통하는 통로 확보 여부  │        │0.005 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │건물 바깥쪽으로 출구 적절성   │        │0.005 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥상피난        │피난 가능 여부 및 비상문 자동 │        │0.004 │        │      

        │                │개폐장치의 기능(옥상광장대    │        │      │        │      

        │                │상)                           │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │헬리포트 (경사  │헬리포트(대피 공간) 유지관리  │        │0.002 │        │      

        │지붕 대피 공간) │(피난 가능)                   │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │양방향 피난     │양방향 피난 가능 여부         │        │0.016 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │보행거리 적정 여부            │        │0.013 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │비상구          │비상구 피난 가능 여부(지하    │        │0.014 │        │      

        │                │등)                           │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │무허가          │무허가 증축 등                │        │0.015 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타            │내진 등 기타 건축피난시설 적  │        │0.001 │        │      

        │                │절성                          │        │      │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  위험  │물분무 설비     │복사열 노출 방호              │        │0.317 │        │      

  물    ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  ·    │수막 설비       │복사열 노출 방호, 가스 기화   │        │0.106 │        │      

  가스  │                │유발                          │        │      │        │      

  ·    │                │둑, 방유제 등에 설치          │        │      │        │      

  소화  ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  설비  │자동분말소화    │탱크 상부 안전밸브, 펌프, 등에│        │0.423 │        │      

        │설비            │서 발생할 수 있는 화재에 대비 │        │      │        │      

────┴────────┴───────────────┴────┴───┴────┴───

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                 

  (12쪽 중 9쪽)                                                                               

────┬────────┬───────────────┬────┬───┬────┬───

        │포소화설비 (고  │수원                          │        │0.888 │        │      

        │발포, 도포에    ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │의한 증기발생   │가압송수장치                  │        │1.030 │        │      

        │억제)           ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │약제저장탱크                  │        │0.930 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │약제혼합장치                  │        │0.723 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기동장치                      │        │0.661 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │전동기 제어장치               │        │0.640 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │유수, 압력검지장치            │        │0.640 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │배관 등                       │        │0.661 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │포방출구                      │        │0.640 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │포소화전                      │        │0.640 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │연결송액구                    │        │0.454 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │예비동력원                    │        │0.785 │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                 

  (12쪽 중 10쪽)                                                                            

  라. 비상대응조직 및 교육훈련                                                              

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │2.494 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  교육  │안전교육(전문 │교육대상, 과정, 시기 등 적절성│        │0.037 │        │      

  훈련  │교육)         │-안전관리책임자, 안전관리원,  │        │      │        │      

        │              │안전점검원(신규6개월, 3년마   │        │      │        │      

        │              │다)                           │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  소방  │소방교육      │소방교육 실시                 │        │0.022 │        │      

  교육  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  훈련  │소방훈련      │소방훈련 실시                 │        │0.051 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  비상  │자위소방대    │초기대응체계                  │        │0.039 │        │      

  대응  │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

  조직  │              │자위소방대 조직               │        │0.078 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │임무 숙지 여부                │        │0.078 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │교육훈련 실시                 │        │0.078 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  비상  │비상대응훈련  │비상대응조직 및 교육훈련 파트 │        │2.111 │        │      

  대응  │평가 점수(100 │총점 중 90퍼센트 차지         │        │      │        │      

  훈련  │점 만점)      │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

  (12쪽 중 11쪽)                                                                                    

  마. 화재위험성평가                                                                                

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목            │세부항목                        │평가점수    │가중치│점수    │비고  

        │                │                                │(ⓐ)        │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │                │                                │[1, 3, 5점] │      │        │      

────┴────────┴────────────────┼──────┼───┼────┼───

  합계                                                      │-           │9.714 │        │      

────┬────────┬────────────────┼──────┼───┼────┼───

  예방  │ 플래시오버(f   │공간(개구부, 공간크기, 가연물   │            │0.175 │        │      

        │lash over) 가   │적재량 등) 내 플래시오버 가능   │            │      │        │      

        │능성 평가       │여부                            │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │풀(pool) 화재의 │연료누출에 의해 발생한 풀 화    │            │0.220 │        │      

        │규모 및 화재 전 │재의 크기 및 복사열 예측        │            │      │        │      

        │파 가능성 평가  │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │방유제 용적 적  │유출 제어용으로 설치된 방유제   │            │0.220 │        │      

        │정성 평가       │의 용적이 안전성 확보를 위해    │            │      │        │      

        │                │충분한지 평가                   │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  화재  │열감지기 작동   │공간 내 설치된 열감지기의 작    │            │1.085 │        │      

  감지  │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │연감지기 작동   │공간 내 설치된 연감지기의 작    │            │1.085 │        │      

        │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │교차회로로 설   │천장이 높거나, 들보와 같은 구   │            │1.085 │        │      

        │계된 자동화재   │조로 구획되어 있는 천장부에     │            │      │        │      

        │탐지 방법의 적  │설치되어 있는 화재감지기의 화   │            │      │        │      

        │절성 평가       │재 탐지 시간 계산               │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  자동  │스프링클러 작   │공간 내 설치된 스프링클러의     │            │0.866 │        │      

  소화  │동 시점 적절성  │작동 시간 계산                  │            │      │        │      

        │평가            │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  피난  │거주가능시간    │화재로 인한 실내 온도 상승 및   │            │1.060 │        │      

  /     │평가            │연기발생에 의한 가시거리 계산   │            │      │        │      

  대응  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │피난용량 평가   │피난용량 계산                   │            │1.304 │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │제연 용량 적정  │피난/대응에 필요한 제연/배연    │            │1.060 │        │      

        │성 평가         │성능 평가                       │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  내화  │기존 구조물 내  │화재 시 구조물 온도 변화 계산   │            │0.652 │        │      

  구조  │화시간 적정성   │                                │            │      │        │      

  및    │평가            │                                │            │      │        │      

  구획  │                │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  3차   │실내화재        │감지기 종류/위치/등 적정성      │            │0.451 │        │      

  원    │                │제연적정성                      │            │      │        │      

  화재  │                │화재하중 위험성평가             │            │      │        │      

  피난  │                │스프링클러설비 설계적정성       │            │      │        │      

  시뮬  │                │피난적정성                      │            │      │        │      

  레이  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  션    │실외화재        │연료 누출 가능 지점이 건물과    │            │0.451 │        │      

        │                │30미터 이내에 존재할 경우, 화   │            │      │        │      

        │                │재위험성평가 필요, 고려되어야   │            │      │        │      

        │                │하는 사항들                     │            │      │        │      

        │                │-연료누출지점                   │            │      │        │      

        │                │-연료누출량                     │            │      │        │      

        │                │-풀(pool) 크기                  │            │      │        │      

        │                │-배수로 경사 설계               │            │      │        │      

        │                │-화염에 노출된 벽체가 받는 피해 │            │      │        │      

        │                │-벽체의개구부(창문, 문 등)피    │            │      │        │      

        │                │해영향                          │            │      │        │      

        │                │-건물 내부화재로 이어질 경우    │            │      │        │      

        │                │(풀 화재에 의해 유리창이 깨     │            │      │        │      

        │                │지거나 복사열에 의한 건물 내    │            │      │        │      

        │                │부로의 2차 화재전파가 이루어    │            │      │        │      

        │                │질 수 있음)                     │            │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                       

  (12쪽 중 12쪽)                                                                            

  바. 기타                                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │0.968 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  규정  │안전관리규정  │안전관리규정의 적절성         │        │0.093 │        │      

  등    │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │안전관리규정 실시기록의 작성, │        │0.058 │        │      

        │              │보존(3년) 여부                │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  안전  │안전관리자 등 │조직, 인원, 자격, 경력의 적절 │        │0.079 │        │      

  관리  │(안전관리총괄 │성                            │        │      │        │      

  자    │자, 부총괄자, ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │책임자, 안전관│업무수행의 적절성             │        │0.079 │        │      

        │리원, 안전점검├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │원)           │대리자 지정 및 직무 대행의 적 │        │0.058 │        │      

        │              │절성                          │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │정기검사 수시 │정기검사, 수시검사의 적절성   │        │0.030 │        │      

        │검사          ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │검사 결과 조치 여부           │        │0.030 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │정밀안전진단  │진단 및 평가 실시, 시기 등 적 │        │0.024 │        │      

        │안전성평가    │절성                          │        │      │        │      

        │              │-정밀안전진단 : 가스공급시설  │        │      │        │      

        │              │[15년 지난날이 속하는 해 및   │        │      │        │      

        │              │이후 매5년], 액화천연가스저   │        │      │        │      

        │              │장탱크(5년 지난날의 연도에 1  │        │      │        │      

        │              │회,15년 지난날이 속하는 해    │        │      │        │      

        │              │및 매5년)                     │        │      │        │      

        │              │-안전성평가 : 가스공급시설[설 │        │      │        │      

        │              │치 후 매5년]                  │        │      │        │      

        │              │진단 및 평가결과 조치 여부    │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │탱크의 기초   │침하상태의 정기 점검 여부     │        │0.041 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │물분무장치    │이상 작동 확인 및 기록유지(매 │        │0.005 │        │      

        │              │월 1회)                       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │긴급차단장치  │누출검사와 작동검사 실시 여부 │        │0.009 │        │      

        │              │(연1회)                       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │비상전력      │정기 검사 여부 및 결과        │        │0.018 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │가스누출경보  │작동상황 점검(주1회)          │        │0.013 │        │      

        │기            │                              │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  진단  │진단결과      │보수?보강 및 개선요구 사항   │        │0.072 │        │      

  결과  │보수?보강 등 │등에 대한 이행 여부           │        │      │        │      

  개선  │개선요구 사항 │                              │        │      │        │      

  사항  │              │                              │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  외부  │예방, 대비,   │지진 등 외부 환경 위험요인에  │        │0.359 │        │      

  환경  │대응태세      │대한 예방, 대비, 대응 태세    │        │      │        │      

  위험  │              │                              │        │      │        │      

  요인  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

별표 0007: 가스공급시설 화재예방안전진단 평가표

  ■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제7호서식]   

  가스공급시설 화재예방안전진단 평가표                                                                

  ※ [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                                            (12쪽 중 1쪽)   

  1. 진단 개요                                                                                        

━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  명 칭     │                        │주 소   │                                                    

──────┼────────────┼────┼──────────────────────────

  진단기관등│                        │진단기간│                                                    

──────┴────────────┴────┴──────────────────────────

──────┬───────────┬────────────┬───────────────────

  평가자    │전문인력              │분야                    │성명                                  

            ├───────────┼────────────┼───────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방기술사        │(서명 또는 인)                        

            │안전관리에 관한 법률  │                        │                                      

            │시행령」              │ [  ] 소방시설관리사    │(서명 또는 인)                        

            │[별표 8] 제2호가목의  │                        │                                      

            │전문인력              │ [  ] 전기안전기술사    │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 화공안전기술사    │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 가스기술사        │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 위험물기능장      │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 건축사            │(서명 또는 인)                        

            ├───────────┼────────────┼───────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방              │(서명 또는 인)                        

            │안전관리에 관한 법률  │                        │                                      

            │시행령」              │ [  ] 전기              │(서명 또는 인)                        

            │[별표 8] 제2호나목의  │                        │                                      

            │전문인력              │ [  ] 화공              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 가스              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 위험물            │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 건축              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 교육훈련          │(서명 또는 인)                        

──────┴───────────┴────────────┴───────────────────

  2. 점수 현황                                                                                        

─────────────┬────────┬────────┬──┬────────────────

  구분                    │“3.항목별평가표”│가중치점수 만점 │배점│등급 점수(D)                    

                          │합계점수(A)     │(B)             │(C) │D=(A÷B×C)                     

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  합계                    │                │105.03          │100 │                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  화재위험요인            │                │27.32           │19.0│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  소방계획 및 피난계획    │                │18.07           │28.6│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  소방시설등 유지관리     │                │30.55           │23.8│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  비상대응조직 및 교육훈련│                │11.42           │14.3│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  화재위험성평가          │                │14.47           │9.5 │                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  기타                    │                │3.20            │4.8 │                                

─────────────┴────────┴────────┴──┴────────────────

                          ┌────────┬──┐          ┌──┬┐                              

                          │등급점수(D) 합계│    │          │등급││                              

                          └────────┴──┘          └──┴┘                              

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                         

                                                          (12쪽 중 2쪽)                           

  3. 항목별 평가표                                                                                

   가. 화재위험요인                                                                               

━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━━

  분야│항목            │세부항목                        │평가점수│가중치│점수    │비고      

      │                │                                │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│          

      │                │                                │[1~5점] │      │        │          

───┴────────┴────────────────┼────┼───┼────┼─────

  합계                                                    │-       │7.266 │        │          

───┬────────┬────────────────┼────┼───┼────┼─────

  위  │인허가          │무허가 위험물 저장 취급 여부    │        │0.228 │        │          

  험  ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  물  │각 류 별        │1~6류 별 취급 주의사항          │        │0.081 │        │          

      │취급방법        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │표지 및 게시판  │설치상태(규격, 내용 등)         │        │0.006 │        │          

      │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

      │등 제외)        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │유출방지 조치   │방유턱 등 유출방지조치          │        │0.077 │        │          

      │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

      │등 제외)        │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │위험물탱크      │탱크 설치 기준 적합성           │        │0.093 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │용기            │운반용기, 수납용기 적절성       │        │0.022 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │정기점검 등     │점검 여부, 일반점검표 기록의 적 │        │0.049 │        │          

      │                │정성 등                         │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.136 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기타 위험물 안  │환기, 배출장치, 유분리장치 등   │        │0.049 │        │          

      │전시설 등       │                                │        │      │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  전기│변압기          │누유 등 이상 유무               │        │0.026 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │개폐기, 차단기  │열화 및 손상 등                 │        │0.046 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배전반, 분전반  │설치위치, 관리상태              │        │0.033 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │전선            │열화, 노후, 피복손상 등         │        │0.017 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │콘센트          │문어발식, 접지, 과부하(누전)차  │        │0.007 │        │          

      │                │단형 설치                       │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │전열기          │관리상태(인가, 점검표)          │        │0.004 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │접지            │접지 여부(종별 적합), 접지선 열 │        │0.037 │        │          

      │                │화, 피복손상                    │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │누전차단기      │설치 및 정상작동 여부           │        │0.019 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │비상발전기      │정기점검 여부, 연료 상태, 축전  │        │0.058 │        │          

      │                │지 및 충전장치                  │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │방폭전기설비    │방폭전기설비 설치 적정          │        │0.048 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.065 │        │          

───┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴─────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (12쪽 중 3쪽)                                                                                   

───┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  가스│저장설비 등     │화기와의 거리                   │        │0.183 │        │평가점수  

      │                │                                │        │      │        │1 또는 5  

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │정압기          │가스누출검지통보설비 및 이상압  │        │0.001 │        │          

      │                │력통보장치 설치 및 작동상태(도  │        │      │        │          

      │                │시가스)                         │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스용기        │설치장소, 보관실 적정성 관리상  │        │0.081 │        │          

      │                │태                              │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배관            │누설, 부식 및 파손 등 여부, 미  │        │0.129 │        │          

      │                │사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 │        │      │        │          

      │                │이하, “T”형으로 연결 금지     │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스누설        │설치 및 작동 상태               │        │0.078 │        │          

      │자동차단장치    │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │연소기구        │환기구 및 급기구, 배기통 설치   │        │0.016 │        │          

      │                │상태                            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │안전관리자      │안전관리자 선임, 표시 등        │        │0.085 │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  기  │발화원 관리     │주방, 보일러실 등의 안전관리    │        │0.074 │        │          

  타  │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │주방후드 안전관리               │        │0.080 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │흡연 등 관리                    │        │0.076 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │소량 인화성 물질 등 기타        │        │0.074 │        │          

      │                │발화원 관리                     │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │용접, 용단 등 화기              │        │0.110 │        │          

      │                │작업 시 안전 조치 등            │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가연물 관리     │가연성물질 관리상태             │        │0.054 │        │          

      │                │(화재하중 관리)                 │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │방염            │방염물품 사용                   │        │0.018 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기타            │폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치  │        │0.010 │        │          

      │                │및 관리상태 등 기타 화재위험 요 │        │      │        │          

      │                │인 발생 및 조치 사항            │        │      │        │          

───┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  가스│배치기준        │저장설비, 처리설비의 외면으로 부│        │0.243 │        │평가점수  

  시설│                │터 보호시설까지 거리(30미터이상)│        │      │        │1 또는 5  

  기준│                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │가스공급시설과 화기 취급 장소   │        │0.243 │        │평가점수  

      │                │까지 거리(8미터이상)            │        │      │        │1 또는 5  

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │저장설비 처리설비는 그 외면~ 사 │        │0.185 │        │평가점수  

      │                │업소경계까지 거리               │        │      │        │1 또는 5  

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │고압 가스공급시설 안전구획 내   │        │0.146 │        │          

      │                │설치 및 면적 기준 적절성        │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │안전구역 고압가스공급시설간의   │        │0.146 │        │평가점수  

      │                │거리(30미터이상)                │        │      │        │1 또는 5  

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │가스공급시설 외면 ~ 다른 제조소 │        │0.146 │        │평가점수  

      │                │간 거리(20미터이상)             │        │      │        │1 또는 5  

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │액화천연가스 저장탱크 외면 ~ 20 │        │0.146 │        │평가점수  

      │                │만세제곱미터 이상 압축기까지    │        │      │        │1 또는 5  

      │                │거리(30미터이상)                │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │안전조업 공지 확보 여부         │        │0.156 │        │평가점수  

      │                │                                │        │      │        │1,4,5     

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │기초기준        │내진설계 여부 및 지진에 안전한  │        │0.219 │        │          

      │                │구조인지 여부                   │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │탱크 저부 가열 방식 (보일러 또  │        │0.219 │        │          

      │                │는 전기)에 따른 화재 위험 검토  │        │      │        │          

───┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴─────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (12쪽 중 4쪽)                                                                                   

───┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  가스│저장설비 기준   │저장탱크 간 거리(최대지름의 합  │        │0.167 │        │평가점수  

  시설│                │의 4분의 1이상)                 │        │      │        │1 또는 5  

  기준│                │- 물분무설비설치 시 제외        │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │저장탱크의 지반 침하, 변형 등   │        │0.167 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │저장탱크 외면 균열 및 콘크리트  │        │0.171 │        │          

      │                │박리 상태, 철근 부식 등 탱크 외 │        │      │        │          

      │                │관 및 구조물의 상태             │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │지하, 실내 저장탱크 설치실 내   │        │0.171 │        │          

      │                │가스폭발 방지 조치              │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │폭발방지장치, 액면계, 물분무장  │        │0.137 │        │          

      │                │치, 방류둑, 긴급차단장치, 압력  │        │      │        │          

      │                │저하 방지조치의 구조, 기능 등의 │        │      │        │          

      │                │적합성                          │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │기타 저장 성능의 안정성         │        │0.128 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │가스설비 기준   │가스설비의 재료, 구조, 강도, 성 │        │0.119 │        │          

      │(발생, 기화, 정 │능                              │        │      │        │          

      │제설비)         │                                │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │배관설비 기준   │배관의 재료, 부식여부           │        │0.176 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │중량, 압력, 지진의 영향으로부   │        │0.143 │        │          

      │                │터 안전한 구조 여부             │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │누출 여부(용접부 등)            │        │0.176 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │신축 흡수 조치                  │        │0.143 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │배관장치(펌프, 밸브, 압축기     │        │0.143 │        │          

      │                │등)의 절연                      │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │배관 지하 매설 깊이 등          │        │0.143 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │수평거리 적절성                 │        │0.143 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │자동차 충돌에 대한 영향 적절성  │        │0.143 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │노출배관의 적절성               │        │0.143 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │배관 옥외 공동구에 설치 시 기준 │        │0.143 │        │          

      │                │(환기장치, 방폭, 신축, 관통부   │        │      │        │          

      │                │조치)                           │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │내압성능과 기밀성능             │        │0.143 │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │사고예방설비 기 │압력조정장치 기능 적절성        │        │0.071 │        │          

      │준              ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │가스공급시설 가스누출 검지장치  │        │0.073 │        │          

      │                │기능 적절성                     │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │가스송출, 유입 차단 및 이송장치 │        │0.088 │        │          

      │                │기능 적절성                     │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │정전기, 부식 방지 장치 등 기타  │        │0.073 │        │          

      │                │사고예방설비의 적절성           │        │      │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │배관의 감시, 제어, 누출검지, 접 │        │0.073 │        │          

      │                │지 등 사고예방설비 등의 적절성  │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │피해저감설비    │누출조치 조치(500톤 이상 액상   │        │0.095 │        │          

      │기준            │탱크)                           │        │      │        │          

      ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │부대설비 기준   │액면계, 비상전력, 통신시설, 불  │        │0.048 │        │          

      │                │활성가스설비, 계기실, 피뢰침    │        │      │        │          

      │                │등 부대설비의 구조, 기능 등 적  │        │      │        │          

      │                │절성                            │        │      │        │          

───┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴─────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (12쪽 중 5쪽)                                                                                   

───┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  가스│표시기준        │탱크의 색(은색, 백색), 가스 명  │        │0.007 │        │          

  시설│                │칭(붉은색) 표시                 │        │      │        │          

  기준│                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │경계표지, 경계책                │        │0.013 │        │          

      │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

      │                │배관의 표시 및 색               │        │0.007 │        │          

━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                     

  (12쪽 중 6쪽)                                                                             

  나. 소방계획 및 피난계획                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │1.200 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  경영  │경영자 의식   │중요 정책에 소방, 안전 포함   │        │0.071 │        │      

  의지  │              │여부 (인터뷰 등), 안전관련 규 │        │      │        │      

        │              │정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험 │        │      │        │      

  안전  │              │요인 평가 및 조치             │        │      │        │      

  관리  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전조직      │안전조직 규모, 체계, 운영, 위 │        │0.117 │        │      

        │              │원회 구성 및 운영             │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방안전관리  │지위, 권한, 선임 기간, 보유자 │        │0.102 │        │      

        │자            │격, 임무 및 책임 인지도       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 서류     │소방계획서(적절성, 이행), 피  │        │0.041 │        │      

        │              │난계획도 및 피난안내도        │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 행정     │소방시설점검 및 조치 상태     │        │0.051 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방 홍보     │현수막, 포스터 등 안전 홍보   │        │0.008 │        │      

        │              │실적                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전자료 배포 │자위소방대 임무카드, 실별 대  │        │0.024 │        │      

        │              │피 방법 등                    │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  예산  │안전 분야 투자│안전 투자 실적                │        │0.205 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  소방  │예방 및 완화  │화재예방 및 일상적 안전관리   │        │0.035 │        │      

  및    │              │계획 수립 여부                │        │      │        │      

  피난  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  계획  │대비          │자위소방대 구성 및 교육 훈련  │        │0.023 │        │      

        │              │계획 수립                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │대응          │초기 대응 및 피난 계획 수립 여│        │0.054 │        │      

        │              │부                            │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │복구          │복구 계획 수립                │        │0.009 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  설비  │화재감지      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.036 │        │      

  계획  │              │대비할 수 있는 화재 감지기 선 │        │      │        │      

        │              │정 여부                       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.035 │        │      

        │              │대비할 수 있는 자동소화방법   │        │      │        │      

        │              │선정 여부                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화구획      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.024 │        │      

        │              │대비할 수 있는 수직/수평 방화 │        │      │        │      

        │              │구획 선정 여부                │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │내화구조      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.012 │        │      

        │              │대비할 수 있는 내화구조 선정  │        │      │        │      

        │              │여부                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │피난설비 등   │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.076 │        │      

        │              │대비할 수 있는 피난용량(비상  │        │      │        │      

        │              │구, 피난로 폭, 등) 확보 여부  │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  재발  │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │0.072 │        │      

  방지  │대책 수립     │재발방지 대책의 수립          │        │      │        │      

  대책  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │0.205 │        │      

  수립  │대책의 이행   │재발방지 대책의 이행          │        │      │        │      

  및    │              │                              │        │      │        │      

  그    │              │                              │        │      │        │      

  이행  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

  (12쪽 중 7쪽)                                                                               

  다. 소방시설등 유지관리                                                                     

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목            │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │                │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │                │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴────────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                    │-       │15.306│        │      

────┬────────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │소화기구        │소화기의 종류, 배치, 압력 적  │        │0.102 │        │      

        │                │합성                          │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 소화기구의 적합성        │        │0.079 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥내·외 소화   │가압송수장치 성능 및 작동 상태│        │0.225 │        │      

        │전              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방수압력 적절성               │        │0.179 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 소화전설비의 적절성      │        │0.118 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화설비    │가압송수장치 성능 및 작동 상태│        │0.337 │        │      

        │(장치)          ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │가스계소화설비등의 작동상태   │        │0.368 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │헤드 및 감지기의 작동 여부    │        │0.238 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동 작동 및 유지관리 상태    │        │0.284 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 자동소화설비의 적절성    │        │0.230 │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  경보  │자동화재        │감지기 설치 및 회로 감시상태  │        │0.405 │        │      

        │탐지설비        ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │감지기 작동 및 적응성         │        │0.333 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │음향장치        │경보 소리측정 (가장 들리지 않 │        │0.210 │        │      

        │                │을 만한 곳에서 측정)          │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 경보설비   │감시기능 등의 적합성          │        │0.066 │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  피난  │피난기구        │설치 및 사용의 적합성         │        │0.157 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │인명구조기구    │설치 및 사용의 적합성         │        │0.078 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 피난구조   │설치 및 사용의 적합성         │        │0.041 │        │      

        │설비            │                              │        │      │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │제연설비(거     │송풍기, 댐퍼 등의 작동        │        │0.285 │        │      

  활동  │실, 급기가압)   ├───────────────┼────┼───┼────┼───

  ·용  │                │최소 차압 및 개방력 등의      │        │0.304 │        │      

  수    │                │적합성                        │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │시스템의 적합성               │        │0.251 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 소화활동   │설치 및 사용의 적합성         │        │0.103 │        │      

        │설비, 용수설비  │                              │        │      │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  구조  │내화구조        │내화구조 및 내화피복 등 상태  │        │0.263 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │마감재          │외부마감재료                  │        │0.084 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)          │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │내부마감재료                  │        │0.111 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)          │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │필로티 마감재료               │        │0.082 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)          │        │      │        │      

────┴────────┴───────────────┴────┴───┴────┴───

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                 

  (12쪽 중 8쪽)                                                                               

────┬────────┬───────────────┬────┬───┬────┬───

  구획  │방화구획        │면적별, 층별, 용도별          │        │0.133 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │관통부 마감재 처리            │        │0.088 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │필로티 주차장 구획            │        │0.088 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방재실, 발전기실 특수용도 등  │        │0.080 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화문          │방화문 설치 및 관리의 적합성  │        │0.075 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동폐쇄 시 정상 작동 여부    │        │0.078 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │폐쇄 장애 여부                │        │0.068 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화셔터        │방화셔터의 설치 적절성(일체형 │        │0.036 │        │      

        │                │시 출입문 포함)               │        │      │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동폐쇄 시 정상 작동 여부    │        │0.038 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │폐쇄 장애 여부                │        │0.029 │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  건축  │계단, 복도,     │유효 너비, 장애물 비치 등     │        │0.019 │        │      

  피난  │출입구          │                              │        │      │        │      

  시설  ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │계단의 구조     │계단의 구조 (특피, 피난, 직   │        │0.008 │        │      

        │                │통, 옥외)                     │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │직통 계단       │직통계단 간 통로 연결 여부    │        │0.010 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │직통계단에서 거실 보행거리 적 │        │0.010 │        │      

        │                │합                            │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │주출입구        │도로로 통하는 통로 확보 여부  │        │0.005 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │건물 바깥쪽으로 출구 적절성   │        │0.005 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥상피난        │피난 가능 여부 및 비상문 자동 │        │0.004 │        │      

        │                │개폐장치의 기능(옥상광장대    │        │      │        │      

        │                │상)                           │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │헬리포트 (경사  │헬리포트(대피 공간) 유지관리  │        │0.002 │        │      

        │지붕 대피 공간) │(피난 가능)                   │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │양방향 피난     │양방향 피난 가능 여부         │        │0.016 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │보행거리 적정 여부            │        │0.013 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │비상구          │비상구 피난 가능 여부(지하    │        │0.014 │        │      

        │                │등)                           │        │      │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │무허가          │무허가 증축 등                │        │0.015 │        │      

        ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타            │내진 등 기타 건축피난시설 적  │        │0.001 │        │      

        │                │절성                          │        │      │        │      

────┼────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  위험  │물분무 설비     │복사열 노출 방호              │        │0.317 │        │      

  물    ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  ·    │수막 설비       │복사열 노출 방호, 가스 기화   │        │0.106 │        │      

  가스  │                │유발                          │        │      │        │      

  ·    │                │둑, 방유제 등에 설치          │        │      │        │      

  소화  ├────────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  설비  │자동분말소화    │탱크 상부 안전밸브, 펌프, 등에│        │0.423 │        │      

        │설비            │서 발생할 수 있는 화재에 대비 │        │      │        │      

────┴────────┴───────────────┴────┴───┴────┴───

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                 

  (12쪽 중 9쪽)                                                                               

────┬────────┬───────────────┬────┬───┬────┬───

        │포소화설비 (고  │수원                          │        │0.888 │        │      

        │발포, 도포에    ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │의한 증기발생   │가압송수장치                  │        │1.030 │        │      

        │억제)           ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │약제저장탱크                  │        │0.930 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │약제혼합장치                  │        │0.723 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기동장치                      │        │0.661 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │전동기 제어장치               │        │0.640 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │유수, 압력검지장치            │        │0.640 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │배관 등                       │        │0.661 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │포방출구                      │        │0.640 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │포소화전                      │        │0.640 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │연결송액구                    │        │0.454 │        │      

        │                ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │예비동력원                    │        │0.785 │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                 

  (12쪽 중 10쪽)                                                                            

  라. 비상대응조직 및 교육훈련                                                              

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │2.494 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  교육  │안전교육(전문 │교육대상, 과정, 시기 등 적절성│        │0.037 │        │      

  훈련  │교육)         │-안전관리책임자, 안전관리원,  │        │      │        │      

        │              │안전점검원(신규6개월, 3년마   │        │      │        │      

        │              │다)                           │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  소방  │소방교육      │소방교육 실시                 │        │0.022 │        │      

  교육  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  훈련  │소방훈련      │소방훈련 실시                 │        │0.051 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  비상  │자위소방대    │초기대응체계                  │        │0.039 │        │      

  대응  │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

  조직  │              │자위소방대 조직               │        │0.078 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │임무 숙지 여부                │        │0.078 │        │      

        │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │교육훈련 실시                 │        │0.078 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  비상  │비상대응훈련  │비상대응조직 및 교육훈련 파트 │        │2.111 │        │      

  대응  │평가 점수(100 │총점 중 90퍼센트 차지         │        │      │        │      

  훈련  │점 만점)      │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

  (12쪽 중 11쪽)                                                                                    

  마. 화재위험성평가                                                                                

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목            │세부항목                        │평가점수    │가중치│점수    │비고  

        │                │                                │(ⓐ)        │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │                │                                │[1, 3, 5점] │      │        │      

────┴────────┴────────────────┼──────┼───┼────┼───

  합계                                                      │-           │9.714 │        │      

────┬────────┬────────────────┼──────┼───┼────┼───

  예방  │ 플래시오버(f   │공간(개구부, 공간크기, 가연물   │            │0.175 │        │      

        │lash over) 가   │적재량 등) 내 플래시오버 가능   │            │      │        │      

        │능성 평가       │여부                            │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │풀(pool) 화재의 │연료누출에 의해 발생한 풀 화    │            │0.220 │        │      

        │규모 및 화재 전 │재의 크기 및 복사열 예측        │            │      │        │      

        │파 가능성 평가  │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │방유제 용적 적  │유출 제어용으로 설치된 방유제   │            │0.220 │        │      

        │정성 평가       │의 용적이 안전성 확보를 위해    │            │      │        │      

        │                │충분한지 평가                   │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  화재  │열감지기 작동   │공간 내 설치된 열감지기의 작    │            │1.085 │        │      

  감지  │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │연감지기 작동   │공간 내 설치된 연감지기의 작    │            │1.085 │        │      

        │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │교차회로로 설   │천장이 높거나, 들보와 같은 구   │            │1.085 │        │      

        │계된 자동화재   │조로 구획되어 있는 천장부에     │            │      │        │      

        │탐지 방법의 적  │설치되어 있는 화재감지기의 화   │            │      │        │      

        │절성 평가       │재 탐지 시간 계산               │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  자동  │스프링클러 작   │공간 내 설치된 스프링클러의     │            │0.866 │        │      

  소화  │동 시점 적절성  │작동 시간 계산                  │            │      │        │      

        │평가            │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  피난  │거주가능시간    │화재로 인한 실내 온도 상승 및   │            │1.060 │        │      

  /     │평가            │연기발생에 의한 가시거리 계산   │            │      │        │      

  대응  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │피난용량 평가   │피난용량 계산                   │            │1.304 │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │제연 용량 적정  │피난/대응에 필요한 제연/배연    │            │1.060 │        │      

        │성 평가         │성능 평가                       │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  내화  │기존 구조물 내  │화재 시 구조물 온도 변화 계산   │            │0.652 │        │      

  구조  │화시간 적정성   │                                │            │      │        │      

  및    │평가            │                                │            │      │        │      

  구획  │                │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  3차   │실내화재        │감지기 종류/위치/등 적정성      │            │0.451 │        │      

  원    │                │제연적정성                      │            │      │        │      

  화재  │                │화재하중 위험성평가             │            │      │        │      

  피난  │                │스프링클러설비 설계적정성       │            │      │        │      

  시뮬  │                │피난적정성                      │            │      │        │      

  레이  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  션    │실외화재        │연료 누출 가능 지점이 건물과    │            │0.451 │        │      

        │                │30미터 이내에 존재할 경우, 화   │            │      │        │      

        │                │재위험성평가 필요, 고려되어야   │            │      │        │      

        │                │하는 사항들                     │            │      │        │      

        │                │-연료누출지점                   │            │      │        │      

        │                │-연료누출량                     │            │      │        │      

        │                │-풀(pool) 크기                  │            │      │        │      

        │                │-배수로 경사 설계               │            │      │        │      

        │                │-화염에 노출된 벽체가 받는 피해 │            │      │        │      

        │                │-벽체의개구부(창문, 문 등)피    │            │      │        │      

        │                │해영향                          │            │      │        │      

        │                │-건물 내부화재로 이어질 경우    │            │      │        │      

        │                │(풀 화재에 의해 유리창이 깨     │            │      │        │      

        │                │지거나 복사열에 의한 건물 내    │            │      │        │      

        │                │부로의 2차 화재전파가 이루어    │            │      │        │      

        │                │질 수 있음)                     │            │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                       

  (12쪽 중 12쪽)                                                                            

  바. 기타                                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │0.968 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  규정  │안전관리규정  │안전관리규정의 적절성         │        │0.093 │        │      

  등    │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │안전관리규정 실시기록의 작성, │        │0.058 │        │      

        │              │보존(3년) 여부                │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  안전  │안전관리자 등 │조직, 인원, 자격, 경력의 적절 │        │0.079 │        │      

  관리  │(안전관리총괄 │성                            │        │      │        │      

  자    │자, 부총괄자, ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │책임자, 안전관│업무수행의 적절성             │        │0.079 │        │      

        │리원, 안전점검├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │원)           │대리자 지정 및 직무 대행의 적 │        │0.058 │        │      

        │              │절성                          │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │정기검사 수시 │정기검사, 수시검사의 적절성   │        │0.030 │        │      

        │검사          ├───────────────┼────┼───┼────┼───

        │              │검사 결과 조치 여부           │        │0.030 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │정밀안전진단  │진단 및 평가 실시, 시기 등 적 │        │0.024 │        │      

        │안전성평가    │절성                          │        │      │        │      

        │              │-정밀안전진단 : 가스공급시설  │        │      │        │      

        │              │[15년 지난날이 속하는 해 및   │        │      │        │      

        │              │이후 매5년], 액화천연가스저   │        │      │        │      

        │              │장탱크(5년 지난날의 연도에 1  │        │      │        │      

        │              │회,15년 지난날이 속하는 해    │        │      │        │      

        │              │및 매5년)                     │        │      │        │      

        │              │-안전성평가 : 가스공급시설[설 │        │      │        │      

        │              │치 후 매5년]                  │        │      │        │      

        │              │진단 및 평가결과 조치 여부    │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │탱크의 기초   │침하상태의 정기 점검 여부     │        │0.041 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │물분무장치    │이상 작동 확인 및 기록유지(매 │        │0.005 │        │      

        │              │월 1회)                       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │긴급차단장치  │누출검사와 작동검사 실시 여부 │        │0.009 │        │      

        │              │(연1회)                       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │비상전력      │정기 검사 여부 및 결과        │        │0.018 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │가스누출경보  │작동상황 점검(주1회)          │        │0.013 │        │      

        │기            │                              │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  진단  │진단결과      │보수?보강 및 개선요구 사항   │        │0.072 │        │      

  결과  │보수?보강 등 │등에 대한 이행 여부           │        │      │        │      

  개선  │개선요구 사항 │                              │        │      │        │      

  사항  │              │                              │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  외부  │예방, 대비,   │지진 등 외부 환경 위험요인에  │        │0.359 │        │      

  환경  │대응태세      │대한 예방, 대비, 대응 태세    │        │      │        │      

  위험  │              │                              │        │      │        │      

  요인  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

별표 0008: 발전소 화재예방안전진단 평가표

  ■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제8호서식]   

  발전소 화재예방안전진단 평가표                                                                      

  ※ [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                                            (13쪽 중 1쪽)   

  1. 진단 개요                                                                                        

━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  명 칭     │                        │주 소   │                                                    

──────┼────────────┼────┼──────────────────────────

  진단기관등│                        │진단기간│                                                    

──────┴────────────┴────┴──────────────────────────

──────┬───────────┬────────────┬───────────────────

  평가자    │전문인력              │분야                    │성명                                  

            ├───────────┼────────────┼───────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방기술사        │(서명 또는 인)                        

            │안전관리에 관한 법률  │                        │                                      

            │시행령」              │ [  ] 소방시설관리사    │(서명 또는 인)                        

            │[별표 8] 제2호가목의  │                        │                                      

            │전문인력              │ [  ] 전기안전기술사    │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 화공안전기술사    │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 가스기술사        │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 위험물기능장      │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 건축사            │(서명 또는 인)                        

            ├───────────┼────────────┼───────────────────

            │「화재의 예방 및      │ [  ] 소방              │(서명 또는 인)                        

            │안전관리에 관한 법률  │                        │                                      

            │시행령」              │ [  ] 전기              │(서명 또는 인)                        

            │[별표 8] 제2호나목의  │                        │                                      

            │전문인력              │ [  ] 화공              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 가스              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 위험물            │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 건축              │(서명 또는 인)                        

            │                      │                        │                                      

            │                      │ [  ] 교육훈련          │(서명 또는 인)                        

──────┴───────────┴────────────┴───────────────────

  2. 점수 현황                                                                                        

─────────────┬────────┬────────┬──┬────────────────

  구분                    │“3.항목별평가표”│가중치점수 만점 │배점│등급 점수(D)                    

                          │합계점수(A)     │(B)             │(C) │D=(A÷B×C)                     

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  합계                    │                │105.03          │100 │                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  화재위험요인            │                │27.32           │19.0│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  소방계획 및 피난계획    │                │18.07           │28.6│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  소방시설등 유지관리     │                │30.55           │23.8│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  비상대응조직 및 교육훈련│                │11.42           │14.3│                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  화재위험성평가          │                │14.47           │9.5 │                                

─────────────┼────────┼────────┼──┼────────────────

  기타                    │                │3.20            │4.8 │                                

─────────────┴────────┴────────┴──┴────────────────

                          ┌────────┬──┐          ┌──┬┐                              

                          │등급점수(D) 합계│    │          │등급││                              

                          └────────┴──┘          └──┴┘                              

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                         

                                                          (13쪽 중 2쪽)                             

  3. 항목별 평가표                                                                                  

   가. 화재위험요인                                                                                 

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━━

  분야  │항목            │세부항목                        │평가점수│가중치│점수    │비고      

        │                │                                │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│          

        │                │                                │[1~5점] │      │        │          

────┴────────┴────────────────┼────┼───┼────┼─────

  합계                                                      │-       │1.734 │        │          

────┬────────┬────────────────┼────┼───┼────┼─────

  위    │인허가          │무허가 위험물 저장 취급 여부    │        │0.013 │        │          

  험    ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  물    │각 류 별        │1~6류 별 취급 주의사항          │        │0.004 │        │          

        │취급방법        │                                │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │표지 및 게시판  │설치상태(규격, 내용 등)         │        │0.001 │        │          

        │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

        │등 제외)        │                                │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │유출방지 조치   │방유턱 등 유출방지조치          │        │0.006 │        │          

        │(연료저장시설   │                                │        │      │        │          

        │등 제외)        │                                │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │위험물탱크      │탱크 설치 기준 적합성           │        │0.008 │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │용기            │운반용기, 수납용기 적절성       │        │0.002 │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │정기점검 등     │점검 여부, 일반점검표 기록의 적 │        │0.004 │        │          

        │                │정성 등                         │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.011 │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │기타 위험물 안  │환기, 배출장치, 유분리장치 등   │        │0.003 │        │          

        │전시설 등       │                                │        │      │        │          

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  전기  │변압기          │누유 등 이상 유무               │        │0.004 │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │개폐기, 차단기  │열화 및 손상 등                 │        │0.005 │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │배전반, 분전반  │설치위치, 관리상태              │        │0.003 │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │전선            │열화, 노후, 피복손상 등         │        │0.003 │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │콘센트          │문어발식, 접지, 과부하(누전)차  │        │0.002 │        │          

        │                │단형 설치                       │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │전열기          │관리상태(인가, 점검표)          │        │0.001 │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │접지            │접지 여부(종별 적합), 접지선 열 │        │0.006 │        │          

        │                │화, 피복손상                    │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │누전차단기      │설치 및 정상작동 여부           │        │0.002 │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │비상발전기      │정기점검 여부, 연료 상태, 축전  │        │0.009 │        │          

        │                │지 및 충전장치                  │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │방폭전기설비    │방폭전기설비 설치 적정          │        │0.007 │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │안전관리자      │선임여부, 자격 등               │        │0.007 │        │          

────┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴─────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                       

  (13쪽 중 3쪽)                                                                                     

────┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  가스  │저장설비 등     │화기와의 거리                   │        │0.017 │        │평가점수  

        │                │                                │        │      │        │1 또는 5  

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │정압기          │가스누출검지통보설비 및 이상압  │        │0.010 │        │          

        │                │력통보장치 설치 및 작동상태(도  │        │      │        │          

        │                │시가스)                         │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │가스용기        │설치장소, 보관실 적정성 관리상  │        │0.012 │        │          

        │                │태                              │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │배관            │누설, 부식 및 파손 등 여부, 미  │        │0.004 │        │          

        │                │사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 │        │      │        │          

        │                │이하, “T”형으로 연결 금지     │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │가스누설        │설치 및 작동 상태               │        │0.006 │        │          

        │자동차단장치    │                                │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │연소기구        │환기구 및 급기구, 배기통 설치   │        │0.002 │        │          

        │                │상태                            │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │안전관리자      │안전관리자 선임, 표시 등        │        │0.012 │        │          

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  기    │발화원 관리     │주방, 보일러실 등의 안전관리    │        │0.006 │        │          

  타    │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │주방후드 안전관리               │        │0.006 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │흡연 등 관리                    │        │0.006 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │소량 인화성 물질 등 기타        │        │0.006 │        │          

        │                │발화원 관리                     │        │      │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │용접, 용단 등 화기              │        │0.009 │        │          

        │                │작업 시 안전 조치 등            │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │가연물 관리     │가연성물질 관리상태             │        │0.006 │        │          

        │                │(화재하중 관리)                 │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │방염            │방염물품 사용                   │        │0.002 │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │기타            │폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치  │        │0.002 │        │          

        │                │및 관리상태 등 기타 화재위험 요 │        │      │        │          

        │                │인 발생 및 조치 사항            │        │      │        │          

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  위험  │위치·구조 및   │안전거리 확보여부               │        │0.058 │        │평가점수  

  물    │설비기준        │                                │        │      │        │1 또는 5  

  제조  │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

  소등  │                │보유공지                        │        │0.058 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │건축물                          │        │0.058 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │환기설비, 배출설비              │        │0.058 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │방유턱, 유출방지조치, 지반면    │        │0.058 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │집유설비, 배수구, 유분리 장치   │        │0.058 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │위험물 취급설비                 │        │0.058 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │배관, 밸브 등                   │        │0.058 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │펌프설비 등                     │        │0.058 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │전기설비                        │        │0.058 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │제어장치 등                     │        │0.058 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │피뢰설비                        │        │0.058 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │표지, 게시판                    │        │0.058 │        │          

────┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴─────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                       

  (13쪽 중 4쪽)                                                                                     

────┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  위험  │탱크의 상태     │외형                            │        │0.029 │        │          

  물    │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

  제조  │                │배수관 등                       │        │0.029 │        │          

  소등  │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │노즐 맨홀 등                    │        │0.029 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │접지                            │        │0.029 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │윈드가드(wind guard) 및 계단    │        │0.029 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │통기관                          │        │0.029 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │안전장치, 계측장치              │        │0.029 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │방유제                          │        │0.029 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │누설여부 (누설검지관 등)        │        │0.029 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │주입구                          │        │0.029 │        │          

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

  발전  │특수가연물      │특수가연물 저장, 취급 상태      │        │0.021 │        │          

  소 등 │                │-품명별구별                     │        │      │        │          

        │                │-높이10미터이하, 바닥면적50제곱 │        │      │        │          

        │                │미터이하적재, 1미터이상이격등   │        │      │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │표지 설치 적정 여부(품명, 최대  │        │0.021 │        │          

        │                │수량, 화기취급 금지)            │        │      │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │살수설비 또는 대형소화기        │        │0.021 │        │          

        │                │ 설치 여부                      │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │발화원          │공정 설비 및 건물 내 분진, 먼지 │        │0.021 │        │          

        │                │등의 청소상태                   │        │      │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │가연성 분진(분체) 등 체류 여부  │        │0.021 │        │          

        │                │및 집진/환기설비 적정 여부      │        │      │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │덕트(필터) 및 배기 팬의 청결 상 │        │0.021 │        │          

        │                │태                              │        │      │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │자연발화 발생 가능 여부         │        │0.021 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │정전기 방지 장치 등 적정여부    │        │0.021 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │전기불꽃, 마찰열, 복사열 등     │        │0.021 │        │          

        │                │점화원 여부                     │        │      │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │알코올, 신나 등 인화성 액체(용  │        │0.021 │        │          

        │                │제)의 저장, 취급 상태           │        │      │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │위험물질은 작업장 외의 별도의   │        │0.021 │        │          

        │                │장소에 보관(필요한 양만 작업장  │        │      │        │          

        │                │내 보관)                        │        │      │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │저장/취급 물질의 반응/폭발 여   │        │0.021 │        │          

        │                │부                              │        │      │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │기타 공정 중 발화원과 화재요인  │        │0.021 │        │          

        │                │으로 작용할 요소의 유무         │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │전기공급시설    │전기설비의 접지                 │        │0.021 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │고압·특고압 전기기계기구의 이  │        │0.021 │        │          

        │                │격                              │        │      │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │과전류·지락에 대한 보호        │        │0.021 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │발전소 등의 표지 및 방호시설    │        │0.021 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │수소냉각식 발전기 검지기능 정   │        │0.021 │        │          

        │                │상여부                          │        │      │        │          

────┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴─────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                       

  (13쪽 중 5쪽)                                                                                     

────┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬─────

  발전  │전기사용시설    │전기저장장치의 화재·폭발 방지  │        │0.021 │        │          

  소 등 │                │등                              │        │      │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │분진·가연성 가스 등이 있는 장  │        │0.021 │        │          

        │                │소의 화재방호                   │        │      │        │          

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │발전용 화력설비 │액화가스 연료연소설비의 누설    │        │0.021 │        │          

        │                │방호 및 정전기 제거 조치        │        │      │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │연료 가스 누설 방호 조치        │        │0.021 │        │          

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼─────

        │                │가스화로 설비의 누설 방호 및 정 │        │0.021 │        │          

        │                │전기 제거 조치                  │        │      │        │          

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                       

  (13쪽 중 6쪽)                                                                             

  나. 소방계획 및 피난계획                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │6.128 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  경영  │경영자 의식   │중요 정책에 소방, 안전 포함   │        │0.357 │        │      

  의지  │              │여부 (인터뷰 등), 안전관련 규 │        │      │        │      

        │              │정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험 │        │      │        │      

  안전  │              │요인 평가 및 조치             │        │      │        │      

  관리  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전조직      │안전조직 규모, 체계, 운영, 위 │        │0.588 │        │      

        │              │원회 구성 및 운영             │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방안전관리  │지위, 권한, 선임 기간, 보유자 │        │0.511 │        │      

        │자            │격, 임무 및 책임 인지도       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 서류     │소방계획서(적절성, 이행), 피  │        │0.311 │        │      

        │              │난계획도 및 피난안내도        │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │관련 행정     │소방시설점검 및 조치 상태     │        │0.257 │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │소방 홍보     │현수막, 포스터 등 안전 홍보   │        │0.038 │        │      

        │              │실적                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │안전자료 배포 │자위소방대 임무카드, 실별 대  │        │0.118 │        │      

        │              │피 방법 등                    │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  예산  │안전 분야 투자│안전 투자 실적                │        │1.029 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  소방  │예방 및 완화  │화재예방 및 일상적 안전관리   │        │0.176 │        │      

  및    │              │계획 수립 여부                │        │      │        │      

  피난  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  계획  │대비          │자위소방대 구성 및 교육 훈련  │        │0.117 │        │      

        │              │계획 수립                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │대응          │초기 대응 및 피난 계획 수립 여│        │0.269 │        │      

        │              │부                            │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │복구          │복구 계획 수립                │        │0.047 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  설비  │화재감지      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.183 │        │      

  계획  │              │대비할 수 있는 화재 감지기 선 │        │      │        │      

        │              │정 여부                       │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.177 │        │      

        │              │대비할 수 있는 자동소화방법   │        │      │        │      

        │              │선정 여부                     │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화구획      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.122 │        │      

        │              │대비할 수 있는 수직/수평 방화 │        │      │        │      

        │              │구획 선정 여부                │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │내화구조      │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.059 │        │      

        │              │대비할 수 있는 내화구조 선정  │        │      │        │      

        │              │여부                          │        │      │        │      

        ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

        │피난설비 등   │공간 내 주요 화재위험요인에   │        │0.381 │        │      

        │              │대비할 수 있는 피난용량(비상  │        │      │        │      

        │              │구, 피난로 폭, 등) 확보 여부  │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  재발  │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │0.358 │        │      

  방지  │대책 수립     │재발방지 대책의 수립          │        │      │        │      

  대책  ├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │재난 재발방지 │화재 등의 재난 발생 후        │        │1.030 │        │      

  수립  │대책의 이행   │재발방지 대책의 이행          │        │      │        │      

  및    │              │                              │        │      │        │      

  그    │              │                              │        │      │        │      

  이행  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

  (13쪽 중 7쪽)                                                                                 

  다. 소방시설등 유지관리                                                                       

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목            │세부항목                        │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │                │                                │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │                │                                │[1~5점] │      │        │      

────┴────────┴────────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                      │-       │14.756│        │      

────┬────────┬────────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │소화기구        │소화기의 종류, 배치, 압력 적    │        │0.113 │        │      

        │                │합성                            │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 소화기구의 적합성          │        │0.087 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥내·외 소화   │가압송수장치 성능 및 작동 상태  │        │0.248 │        │      

        │전              ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방수압력 적절성                 │        │0.197 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 소화전설비의 적절성        │        │0.130 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │자동소화설비    │가압송수장치 성능 및 작동 상태  │        │0.372 │        │      

        │(장치)          ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │가스계소화설비등의 작동상태     │        │0.406 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │헤드 및 감지기의 작동 여부      │        │0.262 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동 작동 및 유지관리 상태      │        │0.313 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 자동소화설비의 적절성      │        │0.253 │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  경보  │자동화재        │감지기 설치 및 회로 감시상태    │        │0.428 │        │      

        │탐지설비        ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │감지기 작동 및 적응성           │        │0.352 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │음향장치        │경보 소리측정 (가장 들리지 않   │        │0.222 │        │      

        │                │을 만한 곳에서 측정)            │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 경보설비   │감시기능 등의 적합성            │        │0.070 │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  피난  │피난기구        │설치 및 사용의 적합성           │        │0.351 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │인명구조기구    │설치 및 사용의 적합성           │        │0.176 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 피난구조   │설치 및 사용의 적합성           │        │0.091 │        │      

        │설비            │                                │        │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │제연설비(거     │송풍기, 댐퍼 등의 작동          │        │0.379 │        │      

  활동  │실, 급기가압)   ├────────────────┼────┼───┼────┼───

  ·용  │                │최소 차압 및 개방력등의         │        │0.405 │        │      

  수    │                │적합성                          │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │시스템의 적합성                 │        │0.335 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타 소화활동   │설치 및 사용의 적합성           │        │0.136 │        │      

        │설비, 용수설비  │                                │        │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  구조  │내화구조        │내화구조 및 내화피복 등 상태    │        │0.353 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │마감재          │외부마감재료                    │        │0.113 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)            │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │내부마감재료                    │        │0.148 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)            │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │필로티 마감재료                 │        │0.109 │        │      

        │                │(불연, 준불연, 난연)            │        │      │        │      

────┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴───

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                   

  (13쪽 중 8쪽)                                                                                 

────┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬───

  구획  │방화구획        │면적별, 층별, 용도별            │        │0.092 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │관통부 마감재 처리              │        │0.061 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │필로티 주차장 구획              │        │0.061 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │방재실, 발전기실 특수용도 등    │        │0.055 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화문          │방화문 설치 및 관리의 적합성    │        │0.052 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동폐쇄 시 정상 작동 여부      │        │0.054 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │폐쇄 장애 여부                  │        │0.047 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │방화셔터        │방화셔터의 설치 적절성(일체형   │        │0.025 │        │      

        │                │시 출입문 포함)                 │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │자동폐쇄 시 정상 작동 여부      │        │0.026 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │폐쇄 장애 여부                  │        │0.020 │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  건축  │계단, 복도,     │유효 너비, 장애물 비치 등       │        │0.058 │        │      

  피난  │출입구          │                                │        │      │        │      

  시설  ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │계단의 구조     │계단의 구조 (특피, 피난, 직     │        │0.024 │        │      

        │                │통, 옥외)                       │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │직통 계단       │직통계단 간 통로 연결 여부      │        │0.029 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │직통계단에서 거실 보행거리 적   │        │0.029 │        │      

        │                │합                              │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │주출입구        │도로로 통하는 통로 확보 여부    │        │0.019 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │건물 바깥쪽으로 출구 적절성     │        │0.019 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │옥상피난        │피난 가능 여부 및 비상문 자동   │        │0.013 │        │      

        │                │개폐장치의 기능(옥상광장대      │        │      │        │      

        │                │상)                             │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │헬리포트 (경사  │헬리포트(대피 공간) 유지관리    │        │0.008 │        │      

        │지붕 대피 공간) │(피난 가능)                     │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │양방향 피난     │양방향 피난 가능 여부           │        │0.063 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │보행거리 적정 여부              │        │0.052 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │비상구          │비상구 피난 가능 여부(지하      │        │0.057 │        │      

        │                │등)                             │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │무허가          │무허가 증축 등                  │        │0.044 │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타            │내진 등 기타 건축피난시설 적    │        │0.006 │        │      

        │                │절성                            │        │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  위험  │포소화설비      │수원                            │        │0.184 │        │      

  물    │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │                │가압송수장치                    │        │0.214 │        │      

  설비  │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │약제저장탱크                    │        │0.193 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │약제혼합장치                    │        │0.150 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기동장치                        │        │0.137 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │전동기 제어장치                 │        │0.133 │        │      

────┴────────┴────────────────┴────┴───┴────┴───

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                   

  (13쪽 중 9쪽)                                                                                 

────┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬───

  위험  │포소화설비      │유수, 압력검지장치              │        │0.133 │        │      

  물    │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

  소화  │                │배관 등                         │        │0.137 │        │      

  설비  │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │포방출구                        │        │0.133 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │포소화전                        │        │0.133 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │연결송액구                      │        │0.094 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │예비동력원                      │        │0.163 │        │      

────┼────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  발전  │제조소등의 위   │분무도장 작업 등의 일반취급소   │        │0.163 │        │      

  소    │치·구조 및 설  │기준 적합성                     │        │      │        │      

  시설  │비기준          ├────────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │                │열처리 작업 등의 일반 취급소    │        │0.163 │        │      

        │                │기준 적합성                     │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │그 밖의 위험물 취급소 설치 기   │        │0.133 │        │      

        │                │준 등의 적합성                  │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 제조소등의 시설기준 적합   │        │0.105 │        │      

        │                │성                              │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │공정            │고온, 고압, 액위 등 이상 시 경  │        │0.265 │        │      

        │                │보장치 설치 및 기능의 적절성    │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │건조기, 가열기 등 자동온도 제   │        │0.265 │        │      

        │                │어장치의 기능의 적절성 및 화    │        │      │        │      

        │                │재 위험성(간접 가열 구조 등)    │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │과압을 방지하는 장치의 기능의   │        │0.265 │        │      

        │                │적절성                          │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │화재 등 비상시 연료 공급 차단   │        │0.265 │        │      

        │                │등 인터록 장치 또는 긴급 차단   │        │      │        │      

        │                │장치 기능의 적절성              │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │도장 지역 등 불꽃감지장치 설    │        │0.326 │        │      

        │                │치 및 불꽃에 의한 전력차단장    │        │      │        │      

        │                │치 등 방호장치의 기능 적절성    │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │공정설비 등의 과열, 고온표면,   │        │0.265 │        │      

        │                │정기적 결함여부                 │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │화염방지기 설치 상태            │        │0.265 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │폭발, 화재, 누출 방지 긴급차    │        │0.326 │        │      

        │                │단장치 설치 및 기능 적합성      │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │계측제어장치 기능의 이상 유무   │        │0.204 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │피뢰침 등 설치 여부             │        │0.265 │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │비상발전기 등 예비 동력원의     │        │0.265 │        │      

        │                │기능 및 적절성                  │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │에너지저장장치, 배터리 설비     │        │0.326 │        │      

        │                │등의 화재 위험성 여부           │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 공정설비의 화재 위험성     │        │0.265 │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                   

  (13쪽 중 10쪽)                                                                                

────┬────────┬────────────────┬────┬───┬────┬───

  발전  │소화기          │적응성 있는 소화기 비치 여부    │        │0.046 │        │      

  소    │                │(금수성 등 화학물질 적응성)     │        │      │        │      

  시설  ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

  등    │소화설비 등     │물과 급격한 반응을 발생할 수    │        │0.227 │        │      

        │                │있는 물질 보관, 취급 장소의     │        │      │        │      

        │                │적응성 여부                     │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │분말 또는 가스계소화약제(이산화 │        │0.227 │        │      

        │                │탄소 등)와 반응할 수 있는 물질  │        │      │        │      

        │                │보관, 취급 장소의 적응성 여부   │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │소화설비 등     │화재 위험이 높은 공정장치내부   │        │0.232 │        │      

        │                │에 소화설비 설치 및 기능의 적   │        │      │        │      

        │                │절성 여부                       │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │제어실, 전산실 등의 플로어덕    │        │0.221 │        │      

        │                │트(floor duct)내부의 소화 설    │        │      │        │      

        │                │비 설치 및 기능의 적절성 여부   │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │제어실, 전산실 등 스프링클러    │        │0.170 │        │      

        │                │설비의 적합 여부                │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │공정에 설치된 기타 소화설비의   │        │0.170 │        │      

        │                │기능 적절성                     │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │경보설비        │제어실, 전산실 등의 공기흡입    │        │0.177 │        │      

        │                │형감지기의 흡입관의 위치[공기   │        │      │        │      

        │                │가 빠져나가는 위치, 플로어덕    │        │      │        │      

        │                │트(floor duct) 내부 등]         │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │소음으로 인한 경보 인식불량에   │        │0.141 │        │      

        │                │대비하여 경광등 또는 시각경보   │        │      │        │      

        │                │기 설치 상태 및 기능            │        │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼────┼───┼────┼───

        │기타            │가연성 물질을 이송하는 덕트     │        │0.088 │        │      

        │                │등 내부의 화재감지 및 소화설    │        │      │        │      

        │                │비의 설치 여부 및 적절성        │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │컨베이어 등 방화 구획 관통부    │        │0.091 │        │      

        │                │스프링클러 등 설치 여부 및 조   │        │      │        │      

        │                │치 적절성                       │        │      │        │      

        │                ├────────────────┼────┼───┼────┼───

        │                │기타 공정에 필요한 소방시설의   │        │0.068 │        │      

        │                │기능의 적절성                   │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                   

  (13쪽 중 11쪽)                                                                          

  라. 비상대응조직 및 교육훈련                                                            

━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야│항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

      │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

      │              │                              │[1~5점] │      │        │      

───┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                │-       │3.168 │        │      

───┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  소방│소방교육      │소방교육 실시                 │        │0.024 │        │      

  교육├───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  훈련│소방훈련      │소방훈련 실시                 │        │0.046 │        │      

───┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  비상│자위소방대    │초기대응체계                  │        │0.077 │        │      

  대응│              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

  조직│              │자위소방대 조직               │        │0.110 │        │      

      │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

      │              │임무 숙지 여부                │        │0.123 │        │      

      │              ├───────────────┼────┼───┼────┼───

      │              │교육훈련 실시                 │        │0.150 │        │      

───┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  비상│비상대응훈련  │비상대응조직 및 교육훈련 파트 │        │2.638 │        │      

  대응│평가 점수(100 │총점 중 90퍼센트 차지         │        │      │        │      

  훈련│점 만점)      │                              │        │      │        │      

━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                             

  (13쪽 중 12쪽)                                                                                    

  마. 화재위험성평가                                                                                

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목            │세부항목                        │평가점수    │가중치│점수    │비고  

        │                │                                │(ⓐ)        │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │                │                                │[1, 3, 5점] │      │        │      

────┴────────┴────────────────┼──────┼───┼────┼───

  합계                                                      │-           │3.902 │        │      

────┬────────┬────────────────┼──────┼───┼────┼───

  예방  │ 플래시오버(f   │공간(개구부, 공간크기, 가연물   │            │0.088 │        │      

        │lash over) 가   │적재량 등) 내 플래시오버 가능   │            │      │        │      

        │능성 평가       │여부                            │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │풀(pool) 화재의 │연료누출에 의해 발생한 풀 화    │            │0.088 │        │      

        │규모 및 화재 전 │재의 크기 및 복사열 예측        │            │      │        │      

        │파 가능성 평가  │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │방유제 용적 적  │유출 제어용으로 설치된 방유제   │            │0.088 │        │      

        │정성 평가       │의 용적이 안전성 확보를 위해    │            │      │        │      

        │                │충분한지 평가                   │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  화재  │열감지기 작동   │공간 내 설치된 열감지기의 작    │            │0.433 │        │      

  감지  │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │연감지기 작동   │공간 내 설치된 연감지기의 작    │            │0.433 │        │      

        │시점 적절성 평  │동 시간 계산                    │            │      │        │      

        │가              │                                │            │      │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │교차회로로 설   │천장이 높거나, 들보와 같은 구   │            │0.433 │        │      

        │계된 자동화재   │조로 구획되어 있는 천장부에     │            │      │        │      

        │탐지 방법의 적  │설치되어 있는 화재감지기의 화   │            │      │        │      

        │절성 평가       │재 탐지 시간 계산               │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  자동  │스프링클러 작   │공간 내 설치된 스프링클러의     │            │0.347 │        │      

  소화  │동 시점 적절성  │작동 시간 계산                  │            │      │        │      

        │평가            │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  피난  │거주가능시간    │화재로 인한 실내 온도 상승 및   │            │0.424 │        │      

  /     │평가            │연기발생에 의한 가시거리 계산   │            │      │        │      

  대응  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │피난용량 평가   │피난용량 계산                   │            │0.521 │        │      

        ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

        │제연 용량 적정  │피난/대응에 필요한 제연/배연    │            │0.424 │        │      

        │성 평가         │성능 평가                       │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  내화  │기존 구조물 내  │화재 시 구조물 온도 변화 계산   │            │0.261 │        │      

  구조  │화시간 적정성   │                                │            │      │        │      

  및    │평가            │                                │            │      │        │      

  구획  │                │                                │            │      │        │      

────┼────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  3차   │실내화재        │감지기 종류/위치/등 적정성      │            │0.181 │        │      

  원    │                │제연적정성                      │            │      │        │      

  화재  │                │화재하중 위험성평가             │            │      │        │      

  피난  │                │스프링클러설비 설계적정성       │            │      │        │      

  시뮬  │                │피난적정성                      │            │      │        │      

  레이  ├────────┼────────────────┼──────┼───┼────┼───

  션    │실외화재        │연료 누출 가능 지점이 건물과    │            │0.181 │        │      

        │                │30미터 이내에 존재할 경우, 화   │            │      │        │      

        │                │재위험성평가 필요, 고려되어야   │            │      │        │      

        │                │하는 사항들                     │            │      │        │      

        │                │-연료누출지점                   │            │      │        │      

        │                │-연료누출량                     │            │      │        │      

        │                │-풀(pool) 크기                  │            │      │        │      

        │                │-배수로 경사 설계               │            │      │        │      

        │                │-화염에 노출된 벽체가 받는 피해 │            │      │        │      

        │                │-벽체의개구부(창문, 문 등)피    │            │      │        │      

        │                │해영향                          │            │      │        │      

        │                │-건물 내부화재로 이어질 경우    │            │      │        │      

        │                │(풀 화재에 의해 유리창이 깨     │            │      │        │      

        │                │지거나 복사열에 의한 건물 내    │            │      │        │      

        │                │부로의 2차 화재전파가 이루어    │            │      │        │      

        │                │질 수 있음)                     │            │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                                       

  (13쪽 중 13쪽)                                                                            

  바. 기타                                                                                  

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━

  분야  │항목          │세부항목                      │평가점수│가중치│점수    │비고  

        │              │                              │(ⓐ)    │(ⓑ)  │(ⓐ×ⓑ)│      

        │              │                              │[1~5점] │      │        │      

────┴───────┴───────────────┼────┼───┼────┼───

  합계                                                  │-       │1.200 │        │      

────┬───────┬───────────────┼────┼───┼────┼───

  점검  │정기검사      │정기검사 여부                 │        │0.120 │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  관리  │전기안전관리  │안전관리자 자격, 업무수행 적  │        │0.120 │        │      

  자    │자            │합 여부                       │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  진단  │진단결과      │보수?보강 및 개선요구 사항   │        │0.360 │        │      

  결과  │보수?보강 등 │등에 대한 이행 여부           │        │      │        │      

  개선  │개선요구 사항 │                              │        │      │        │      

  사항  │              │                              │        │      │        │      

────┼───────┼───────────────┼────┼───┼────┼───

  외부  │예방, 대비,   │지진 등 외부 환경 위험요인에  │        │0.600 │        │      

  환경  │대응태세      │대한 예방, 대비, 대응 태세    │        │      │        │      

  위험  │              │                              │        │      │        │      

  요인  │              │                              │        │      │        │      

━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)                                                               

별표 0009: 화재예방안전진단 결과 세부 보고서

  ■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제9호서식]    

  (4쪽 중 1쪽)                                                                                          

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                                                    │

│                                                                                                    │

│화재예방안전진단 결과 세부 보고서                                                                   │

│                                                                                                    │

│                                                                                                    │

│                                                                                                    │

│                                                                                                    │

│                                                                                                    │

│─────┬────────────────────────────────                        │

│  대상명칭│                                                                                        │

│─────┼────────────────────────────────                        │

│  진단기간│                                                                                        │

│─────┼────────────────────────────────                        │

│  안전등급│                                                                                        │

│─────┼────────────────────────────────                        │

│  차기진단│년    월    일      ~       년    월    일                                              │

│─────┴────────────────────────────────                        │

│  「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제41조제4항에 따라 화재예방안전                           │

│  진단 결과 세부 보고서를 첨부합니다.                                                               │

│                                                                                                    │

│                                                                                                    │

│                                                                                                    │

│                                                                                                    │

│                                    ━━━┓                                                        │

│  한국소방안전원 또는 진단기관의 장 ┃직인┃                                                        │

│                                    ━━━┛                                                        │

└──────────────────────────────────────────────────┘

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡)                                                         

  (4쪽 중 2쪽)                                                                                          

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                                                    │

│  1. 진단결과 요약                                                                                  │

│                                                                                                    │

│  2. 안전 등급                                                                                      │

│    가. 등급 판정(영 별표 7에 따른 우수·양호·보통·미흡·불량 등급 중 1개의 등급으로 판정)        │

│    나. 차기 진단 기한                                                                              │

│                                                                                                    │

│  3. 특별관리시설물 현황                                                                            │

│    가. 특별관리시설물의 명칭, 대표자, 주소, 전화번호                                               │

│    나. 등급, 안전관리자, 대상, 규모 등                                                             │

│    다. 기타 사항                                                                                   │

│                                                                                                    │

│  4. 실시기관 및 참여 인력                                                                          │

│    가. 실시기관                                                                                    │

│    나. 참여인력                                                                                    │

│                                                                                                    │

│  5. 범위 및 내용                                                                                   │

│    가. 진단 범위(진단 대상 동별 명칭 및 연면적 또는 시설명)                                        │

│    나. 내용(진단 분야, 항목 및 세부항목)                                                           │

│                                                                                                    │

│  6. 위험요인의 조사?분석 및 평가                                                                  │

│    가. 화재위험 요인 조사?분석 및 평가 결과                                                       │

│      1) 소방분야                                                                                   │

│      2) 위험물 분야                                                                                │

│      3) 건축 분야                                                                                  │

│      4) 전기 분야                                                                                  │

│      5) 가스 분야                                                                                  │

│      6) 화공 분야                                                                                  │

│      7) 기타 분야                                                                                  │

│                                                                                                    │

│    나. 소방계획 및 피난계획 수립에 관한 조사?분석 및 평가 결과                                    │

│      1) 소방계획                                                                                   │

│      2) 피난계획                                                                                   │

│                                                                                                    │

└──────────────────────────────────────────────────┘

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡)                                                         

  (4쪽 중 3쪽)                                                                                          

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                                                    │

│    다. 소방시설등의 유지?관리에 관한 조사?분석 및 평가 결과                                      │

│      1) 소방시설                                                                                   │

│      2) 피난시설                                                                                   │

│      3) 방화구획 및 방화시설                                                                       │

│                                                                                                    │

│    라. 비상대응조직에 관한 조사?분석 및 평가 결과                                                 │

│      1) 자위소방대                                                                                 │

│      2) 초기대응체계                                                                               │

│                                                                                                    │

│    마. 화재위험성평가 결과                                                                         │

│    바. 외부 환경 위험요인 등 기타 위험요인에 대한 조사?분석 및 평가 결과                          │

│      1) 지진 등 외부 환경 위험요인 등에 대한 예방?대비?대응에 관한 사항                          │

│      2) 기타 위험요인                                                                              │

│                                                                                                    │

│  7. 소방훈련 결과의 조사?분석 및 평가                                                             │

│    가. 자위소방대 소방훈련                                                                         │

│    나. 초기대응체계 구성원에 대한 소방훈련                                                         │

│    다. 근무자, 거주자 대상 소방훈련                                                                │

│    라. 소방관서와 합동소방훈련                                                                     │

│    마. 불시·무각본 화재대응훈련                                                                   │

│                                                                                                    │

│  8. 소방교육 결과의 조사?분석 및 평가                                                             │

│    가. 소방안전관리자, 소방안전관리보조자 등 안전관리자에 대한 소방교육                            │

│    나. 자위소방대원에 대한 소방교육                                                                │

│    다. 근무자, 거주자 대상 소방교육                                                                │

│                                                                                                    │

│  9. 화재안전과 관련된 사항                                                                         │

│    가. 화재, 피난 모의시험을 수행한 경우 그 결과                                                   │

│    나. 화재위험성평가와 관련된 자료 등                                                             │

│                                                                                                    │

│  10. 위험성 감소대책                                                                               │

│    가. 위험성 감소대책                                                                             │

│    나. 재발방지대책 등 수립 및 그 이행                                                             │

│    다. 기타 추진대책                                                                               │

└──────────────────────────────────────────────────┘

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡)                                                         

  (4쪽 중 4쪽)                                                                                          

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                                                    │

│  11. 평가결과에 따른 개선 조치사항                                                                 │

│    가. 보수?보강사항(관련사진 첨부)                                                               │

│      1) 소방 분야                                                                                  │

│      2) 위험물 분야                                                                                │

│      3) 건축 분야                                                                                  │

│      4) 전기 분야                                                                                  │

│      5) 가스 분야                                                                                  │

│      6) 화공 분야                                                                                  │

│      7) 교육훈련 분야                                                                              │

│      8) 지진 등 외부 환경 위험요인 등 기타 분야                                                    │

│                                                                                                    │

│    나. 권고사항                                                                                    │

│      1) 소방 분야                                                                                  │

│      2) 위험물 분야                                                                                │

│      3) 건축 분야                                                                                  │

│      4) 전기 분야                                                                                  │

│      5) 가스 분야                                                                                  │

│      6) 화공 분야                                                                                  │

│      7) 교육훈련 분야                                                                              │

│      8) 지진 등 외부 환경 위험요인 등 기타 분야                                                    │

│                                                                                                    │

│  12. 종합평가                                                                                      │

│    가. 총괄 결론                                                                                   │

│    나. 소방 분야                                                                                   │

│    다. 위험물 분야                                                                                 │

│    라. 건축 분야                                                                                   │

│    마. 전기 분야                                                                                   │

│    바. 가스 분야                                                                                   │

│    사. 화공 분야                                                                                   │

│    아. 교육훈련 분야                                                                               │

│    자. 재발방지대책 등 수립?이행 분야                                                             │

│    차. 조직 분야                                                                                   │

│    카. 기타 분야                                                                                   │

│                                                                                                    │

└──────────────────────────────────────────────────┘

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡)                                                         

별표 0010: 화재예방안전진단 결과 조치명령서

  ■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제10호서식]                     

  화재예방안전진단 결과 조치명령서                                                                                        

  ※ [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                                                                                

━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  수령자  │성명                          │법인번호                                                                      

          ├───────────────┼───────────────────────────────────────

          │주소                          │전화번호                                                                      

          ├──────┬────────┴───────────────────────────────────────

          │구분        │[  ] 소유자          [  ] 관리자          [  ] 점유자                                           

─────┴──────┴────────────────────────────────────────────────

─────┬──────┬────────────────────────────────────────────────

  조치명령│대상        │                                                                                                

  대상    ├──────┼────────────────────────────────────────────────

          │위치        │                                                                                                

─────┴──────┴────────────────────────────────────────────────

─────┬──────┬────────────────────────────────────────────────

  위반사항│위반법령    │                                                                                                

          ├──────┼────────────────────────────────────────────────

          │위반내용    │                                                                                                

─────┴──────┴────────────────────────────────────────────────

━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  조치명령│조치방법    │[  ] 개수       [  ] 이전       [  ] 제거                                                       

          │            │                                                                                                

          │            │[  ] 사용금지   [  ] 사용제한   [  ] 사용폐쇄                                                   

          │            │                                                                                                

          │            │[  ] 공사정지   [  ] 공사중지   [  ] 기타(                    )                                 

          ├──────┼────────────────────────────────────────────────

          │조치에      │                                                                                                

          │필요한 기간 │                                                                                                

          ├──────┼────────────────────────────────────────────────

          │조치사항    │                                                                                                

─────┴──────┴────────────────────────────────────────────────

  「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제41조제5항에 따라 위와 같이 보수?보강 등의 조치를                             

  명합니다.                                                                                                               

  년       월      일                                                                                                     

                            ━━━┓                                                                                      

    소방본부장 또는 소방서장┃직인┃                                                                                      

                            ━━━┛                                                                                      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

─────────────────────────────────────────────────────────────

  처 벌 기 준                                                                                                             

─────────────────────────────────────────────────────────────

   보수?보강 등의 조치명령을 정당한 사유 없이 위반한 사람은 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제50조제1항에 따라   

  3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.                                                                      

─────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm(백상지 80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡)                                                                           


부칙

        부칙 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 공포정보: 20230306 (공포번호: 2023-28)