# 고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20240102, 시행일자=20240108, 소관부처=질병관리청)
행정규칙번호: 2024-2
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20240102
발령번호: 2024-2
시행일자: 20240108
소관부처: 질병관리청
담당부서기관: 질병관리청(생물안전평가과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 고시는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제23조 및 같은 법 시행령(이하 "시행령"이라 한다) 제19조의2 내지 제19조의5, 법 제23조의5 및 같은 법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제20조의9, 제20조의10에 따라 질병관리청장에게 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부적인 지침을 정함을 목적으로 한다.', '제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.1. "고위험병원체"라 함은 생물테러의 목적으로 이용되거나 사고 등에 의하여 외부에 유출될 경우 국민 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있는 감염병병원체를 말하며, 고위험병원체의 종류는 시행규칙 제5조 관련 별표 1과 같다.2. "고위험병원체 취급시설"이라 함은 고위험병원체를 검사, 보존, 관리 및 이동에 필요한 시설로서, 실험실을 포함하는 구역 또는 건물을 말한다.3. "검사"라 함은 고위험병원체로 확인된 미생물의 세부적인 특성을 규명하기 위해 수행하는 시험, 분석 및 연구행위를 말한다.4. "실험실"이라 함은 고위험병원체의 검사를 위해 지정된 취급시설 내 공간을 말한다.5. "보존"이라 함은 취급기관이 고위험병원체를 유지, 보관하는 일련의 과정을 말한다.6. "이동"이라 함은 고위험병원체를 검사, 분양 또는 국외반출을 위해 수송하는 일련의 과정을 말한다.7. "생물안전"이라 함은 고위험병원체에 의한 사고 또는 위해를 제거하거나 방어할 수 있는 적절한 지식, 기술 및 절차 등을 포함하는 조치를 말한다.8. "생물보안"이라 함은 고위험병원체의 유실, 도난, 오용, 전용, 무단 접근 또는 고의적 무단 방출을 방지하기 위한 보안, 통제, 책임 등을 포함하는 조치를 말한다.9. "사고"라 함은 취급시설 내에서 감염 등 손해를 발생시키는 불의의 노출 또는 고위험병원체의 유실, 도난, 오용, 전용, 무단 접근, 고의적 무단 방출이 야기된 상황 등을 말한다.10. "고위험병원체 전담관리자"라 함은 고위험병원체의 안전관리를 위하여 취급기관의 장이 임명한 자로서 안전교육, 점검, 사고 대처, 법률 이행 등 고위험병원체 안전관리를 전담하여 수행하는 관리책임자를 말한다.11. "봉인"이라 함은 장기간(1년 이상) 사용계획이 없는 보존용 고위험병원체의 안전관리를 위하여 적절한 시건장치 또는 봉인지 등을 이용하여 고위험병원체의 불출을 막는 조치를 말한다.12. "폐기"라 함은 고위험병원체의 생물학적 활성을 완전히 제거시킨 후 안전하게 처리하는 것을 말한다.13. "불활성화"라 함은 폐기하지 아니하면서 영구적으로 생존하지 못하게 하는 처리로서, 물리적인 방법, 화학적인 방법 등으로 고위험병원체를 비가역적으로 생육이 불가능하게 하는 일련의 과정을 말한다.', '   제2장 고위험병원체 취급시설의 허가 및 신고 등', '제3조(허가 또는 신고의 기준) 고위험병원체를 검사, 보존, 관리 및 이동에 필요한 시설(이하 "고위험병원체 취급시설"이라 한다)을 설치ㆍ운영하려는 자는 시행령 별표 1의4에 따른 고위험병원체의 취급시설의 안전관리등급 분류에 따라 질병관리청장에게 허가를 받거나 신고하여야 한다.', '제4조(안전관리등급별 설치ㆍ운영기준) ① 고위험병원체 취급시설을 설치ㆍ운영하려는 자는 취급하는 고위험병원체의 위해성 및 취급과정의 위험성에 따라 적절한 안전관리등급별 고위험병원체 취급시설의 설치ㆍ운영기준을 준수하여야 한다.② 고위험병원체 취급시설의 종류는 일반 취급시설, 대량배양 취급시설(10리터 이상 배양하는 경우를 말한다.), 동물이용 취급시설(일반동물이용, 곤충이용)로 구분한다.③ 고위험병원체 취급시설은 취급시설의 종류에 따른 설치ㆍ운영기준을 모두 갖추어야 한다.1. 일반 취급시설의 설치ㆍ운영기준은 별표 1과 같다.2. 대량배양 취급시설의 설치ㆍ운영기준은 별표 2와 같다.3. 동물이용 취급시설의 설치ㆍ운영기준은 별표 3과 같다.', '제5조(고위험병원체 취급시설의 설치ㆍ운영의 허가) ① 시행령 별표 1의4에 따른 안전관리 등급이 3등급 또는 4등급인 고위험병원체 취급시설을 설치ㆍ운영하려는 자는 시행규칙 별지 제14호서식의 "고위험병원체 취급시설 설치ㆍ운영 허가신청서"에 다음 각 호의 서류 각 2부(사본일 경우 원본대조필 날인) 및 전자문서(휴대용저장매체) 2부를 첨부하여 질병관리청장에게 제출하여야 한다.1. 고위험병원체 취급시설의 설계도서2. 고위험병원체 취급시설의 범위와 그 소유 또는 사용에 관한 권리를 증명하는 서류로서 사업자등록증 사본과 건축물대장(임대의 경우 임대차계약서)3. 인체 위해방지시설의 기본설계도서4. 다음 각 목의 취급시설 점검 및 검증결과 서류(각 목의 서류 순으로 합본한 뒤, 첫 장에 자료별 색인번호 및 쪽을 표시). 다만 아목과 자목의 경우는 설치한 경우에 한한다.가. 별지 제1호부터 제4호서식 중 해당되는 3ㆍ4등급 고위험병원체 취급시설 설치ㆍ운영 점검 결과서(계측장비 검교정서 포함)나. 배관, 전기, 가스 등 연구지원 설비 사항 검증 결과다. 시설의 물리적 밀폐 사항 검증 결과라. 공기조화 및 배기시스템 검증 결과마. 폐기물처리시스템 검증 결과바. 양문형고압증기멸균기 검증 결과사. 생물안전작업대 검증 결과아. 동물케이지시스템 검증 결과자. Isolator 검증 결과차. 기타 시설의 밀폐 및 운영에 필요한 빌트인 장비의 검증결과5. 취급인력 및 기술능력 현황6. 고위험병원체 취급시설 운영 절차를 포함한 자체 생물안전관리규정② 질병관리청장은 제1항에 따른 허가신청서를 제출받은 날부터 60일 이내에 허가 여부를 신청인에게 통지하여야 한다. 이 경우 허가를 하는 때에는 시행규칙 별지 제15호서식의 "고위험병원체 취급시설 설치ㆍ운영 허가서"를 발급하여야 한다.③ 질병관리청장은 고위험병원체 취급시설의 설치ㆍ운영의 허가와 관련하여 관련 분야 전문가 등으로 구성된 전문가심사위원회의 의견을 들어 심사를 하여야 하며, 필요한 경우 소속공무원으로 하여금 해당 취급시설을 현지 실사하게 할 수 있다. 전문가심사위원회의 구성 및 운영에 대한 세부적인 사항은 질병관리청장이 정한다.④ 질병관리청장은 제1항에 따른 허가신청 시 제출된 자료의 보완이 필요하다고 판단하는 경우 30일 이내의 기간을 정하여 신청인에게 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다. 이 경우 보완에 걸리는 기간은 결정기간에 산입하지 아니한다.⑤ 제4항에 따른 보완요구를 받은 신청인이 정당한 사유 없이 정하여진 기간 내에 보완하지 않은 경우에는 질병관리청장은 그 사유를 명시하여 허가하지 아니할 수 있다.', '제6조(고위험병원체 취급시설의 설치ㆍ운영 신고) ① 시행령 별표 1의4에 따른 안전관리 등급이 1등급 또는 2등급인 고위험병원체 취급시설을 설치ㆍ운영하려는 자는 시행규칙 별지 제14호서식의 "고위험병원체 취급시설 설치ㆍ운영 신고서"에 다음 각 호의 서류 1부 또는 전자문서(휴대용저장매체) 1부를 첨부하여 신고하여야 한다. 다만, 취급시설의 신고는 별도의 벽체, 출입문 등으로 구분되는 취급시설 별로 구분될 수 있으며, 특수한 목적으로 구분ㆍ관리되는 구역 또는 건물을 단위로 신고할 수 있다.1. 고위험병원체 취급시설의 설계도서2. 고위험병원체 취급시설의 범위와 그 소유 또는 사용에 관한 권리를 증명하는 서류로서 사업자등록증 사본과 건축물대장(임대의 경우 임대차계약서)3. 인체위해방지시설의 기본설계도서(폐기물을 위탁처리하는 경우에는 폐기물위탁처리계약서 사본으로 갈음한다)4. 고위험병원체 취급시설 운영 절차를 포함한 자체 생물안전관리규정(2등급 취급시설에 한함)5. 별지 제5호부터 제8호서식 중 해당되는 고위험병원체 취급시설 설치ㆍ운영 점검 결과서② 질병관리청장은 제1항에 따른 신고서가 접수된 고위험병원체 취급시설이 허가 대상인 경우에는 신고서를 반려하고 질병관리청장에게 허가신청서를 제출하도록 하여야 한다.③ 질병관리청장은 제1항의 신고서와 첨부서류를 검토하여 결격사유가 없는 경우 신고서를 제출받은 날부터 60일 이내에 시행규칙 별지 제15호서식의 "고위험병원체 취급시설 설치ㆍ운영 신고확인서"를 발급하여야 한다.④ 질병관리청장은 제출된 자료의 보완이 필요하다고 판단하는 경우 30일 이내의 기간을 정하여 신청인에게 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다. 이 경우 보완에 걸리는 기간은 결정기간에 산입하지 아니한다.⑤ 제4항에 따른 보완요구를 받은 신고인이 정당한 사유 없이 정하여진 기간 내에 보완하지 아니하여 서류의 검토가 불가능한 경우 질병관리청장은 그 사유를 명시하여 신고를 수리하지 아니할 수 있다.', '제7조(변경허가 등) ① 제5조에 따라 허가를 받은 자가 허가사항을 변경하려면 시행규칙 별지 제15호의2서식의 "고위험병원체 취급시설 설치ㆍ운영 허가사항 변경허가신청서"에 변경사유 및 변경내용을 증명하는 서류(제5조제1항 각 호의 서류를 말한다)를 첨부하여 질병관리청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 제5조제2항, 제4항, 제5항의 규정을 준용한다. 다만, 필요시 제5조제3항의 전문가심사위원회의 의견을 들어 심사를 할 수 있다.② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하려는 자는 시행규칙 별지 제15호의2서식의 "고위험병원체 취급시설 설치ㆍ운영 허가사항 변경신고서"에 변경사유 및 변경내용을 증명하는 서류를 첨부하여 질병관리청장에게 제출하여야 한다.1. 고위험병원체 취급시설을 설치ㆍ운영하는 자(자연인인 경우에 한정한다)의 성명, 주소 및 연락처2. 고위험병원체 취급시설을 설치ㆍ운영하는 자(법인인 경우에 한정한다)의 명칭ㆍ주소 및 연락처와 그 대표자의 성명ㆍ연락처3. 고위험병원체 취급시설 설치ㆍ운영 책임자의 성명ㆍ연락처4. 고위험병원체 전담관리자의 성명ㆍ연락처5. 생물안전관리책임자의 성명ㆍ연락처③ 제6조에 따라 신고한 자가 신고사항을 변경하려면 시행규칙 별지 제15호의2서식의 "고위험병원체 취급시설 설치ㆍ운영 신고사항 변경신고서"에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 질병관리청장에게 제출하여야 한다.1. 변경사항을 증명하는 서류2. 취급시설 설치ㆍ운영신고 확인서 원본3. 별지 제5호부터 제8호서식 중 해당되는 1ㆍ2등급 고위험병원체 취급시설 설치ㆍ운영 점검 결과서④ 질병관리청장은 제출된 자료의 보완이 필요하다고 판단하는 경우 30일 이내의 기간을 정하여 신청인 또는 신고인에게 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다. 이 경우 보완에 걸리는 기간은 결정기간에 산입하지 아니한다.', '제8조(고위험병원체 취급시설의 폐쇄 신고) ① 고위험병원체 취급시설을 폐쇄하려는 자는 시행규칙 별지 제15호의3서식의 "고위험병원체 취급시설 폐쇄신고서"에 고위험병원체의 폐기처리를 증명하는 서류를 첨부하여 신고하여야 한다.② 폐쇄 신고를 받은 질병관리청장은 제1항의 신고서와 첨부 서류를 검토하여 결격사유가 없는 경우 고위험병원체 취급시설 폐쇄신고서를 제출받은 날부터 10일 이내에 시행규칙 별지 제15호의4서식의 "고위험병원체 취급시설 폐쇄신고확인서"를 발급하여야 한다.③ 질병관리청장은 제출된 자료의 보완이 필요하다고 판단하는 경우 30일 이내의 기간을 정하여 신고인에게 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다. 이 경우 보완에 걸리는 기간은 결정기간에 산입하지 아니한다.', '   제3장 고위험병원체 취급시설의 안전관리 등', '제9조(고위험병원체 취급시설의 안전관리 등) ① 질병관리청장에게 신고 또는 허가를 받아 취급시설을 운영하는 기관(이하 "취급기관"이라 한다)의 장은 시설의 안전한 사용 및 관리를 위하여 고위험병원체 취급시설 설치ㆍ운영 책임자와 고위험병원체 전담관리자 및 생물안전관리책임자를 임명하여야 하며, 생물안전관리자를 지정할 수 있다. 단, 허가를 받은 3ㆍ4등급 고위험병원체 취급시설을 운영하는 기관의 장은 생물안전관리자를 지정하여야 한다.② 고위험병원체 취급시설 설치ㆍ운영 책임자는 다음 각 호의 사항에 관하여 기관의 장을 보좌한다.1. 고위험병원체 취급시설 유지보수 관리2. 고위험병원체 취급시설 설치ㆍ운영 상태 확인 및 관리3. 고위험병원체 취급시설 출입통제 및 보안관리4. 고위험병원체 취급시설 설비 관련 기록 사항에 대한 관리5. 고위험병원체 취급시설 안전관리에 필요한 사항③ 고위험병원체 전담관리자는 다음 각 호의 사항에 관하여 기관의 장을 보좌한다.1. 법률에 의거한 고위험병원체 반입허가 및 인수, 분리, 이동, 보존현황 등 신고절차 이행2. 고위험병원체 취급 및 보존지역 지정, 지정구역 내 출입 허가 및 제한 조치3. 고위험병원체 취급 및 보존 장비의 보안관리4. 고위험병원체 관리대장 및 사용내역대장 기록 사항에 대한 확인5. 사고에 대한 응급조치 및 비상대처방안 마련6. 안전교육 및 안전점검 등 고위험병원체 안전관리에 필요한 사항④ 생물안전관리책임자는 다음 각 호의 사항에 관하여 기관의 장을 보좌한다.1. 기관생물안전위원회 운영에 관한 사항2. 기관 내 생물안전 준수사항 이행 감독에 관한 사항3. 기관 내 생물안전 교육ㆍ훈련 이행에 관한 사항4. 실험실 생물안전 사고 조사 및 보고에 관한 사항5. 생물안전에 관한 국내ㆍ외 정보수집 및 제공에 관한 사항6. 생물안전관리자 지정에 관한 사항7. 기타 기관 내 생물안전 확보에 관한 사항⑤ 생물안전관리자는 제4항제1호부터 제5호까지의 사항과 제7호의 사항에 관하여 생물안전관리책임자를 보좌하고 관련 행정 및 실무를 담당한다.', '제10조(기관생물안전위원회 구성ㆍ운영) ① 고위험병원체 취급기관은 고위험병원체의 검사ㆍ보존ㆍ관리 및 이동과 관련한 사고를 예방하고, 생물안전 확보, 안전관리능력 향상 등 안전관리에 대한 사항을 심의하기 위하여 기관생물안전위원회를 구성하고 운영하여야 한다.② 기관생물안전위원회는 위원장 1인, 생물안전관리책임자 1인, 외부전문가 1인을 포함한 5인 이상의 내ㆍ외부위원으로 구성하여야 한다.③ 기관생물안전위원회는 다음 각 호 중 제1호부터 제3호까지의 사항에 대하여 심의하여야 하며, 제4호부터 제5호의 사항에 대해 기관장이 요청하는 경우 자문할 수 있다.1. 기관의 생물안전관리규정의 제ㆍ개정에 관한 사항2. 고위험병원체 실험에 대한 위해성평가 심사 및 승인에 관한 사항3. 고위험병원체를 불활성화하여 이용하려는 경우에 관한 사항4. 생물안전 및 생물보안에 대한 교육ㆍ훈련 및 건강관리에 관한 사항5. 기타 기관 내 생물안전 및 생물보안 확보에 관한 사항④ 기관생물안전위원회는 연 1회 이상 회의를 소집하며, 필요시 관련분야 외부 전문가의 자문을 구할 수 있다.', '제11조(안전관리 세부사항) 고위험병원체 취급기관은 다음 각 호의 안전관리 세부사항을 준수하여야 한다.1. 고위험병원체의 검사ㆍ연구 등 취급에 대한 위해성평가를 실시할 것2. 고위험병원체의 취급ㆍ관리에 필요한 충분한 지식 및 기술을 갖춘 전담관리자를 지정하고 그 책임과 권한을 부여할 것3. 고위험병원체의 취급 및 보관에 따른 생물안전 및 생물보안을 확보하기 위한 응급처치, 비상조치 등 안전관리방안을 마련할 것4. 고위험병원체를 취급ㆍ관리하는 자에 대한 안전교육을 실시하고 안전관리기준 및 관련 지침을 준수하도록 지도할 것', '제12조(고위험병원체 수송) 고위험병원체 및 이를 포함하는 감염성 물질을 수송 또는 운반하려는 자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.1. 고위험병원체 및 관련 검체 등의 감염성 물질은 쉽게 파손되지 않고 밀폐할 수 있는 1차 수송용기 내에 담고, 사고 등에 대비하여 내용물이 외부로 유출되지 않도록 3중 포장할 것2. 고위험병원체 및 검체의 특성이 보존될 수 있도록 적절한 온도 등 수송조건을 유지할 것3. 수송 시 3차 포장용기에 취급 시 주의사항 및 위해 표시를 부착하고 별지 제9호서식의 "고위험병원체 수송내역서"에 발송자 및 수신자의 기관 및 소속, 성명, 주소, 전화번호, 고위험병원체 수송정보를 기재하여 첨부할 것', '제13조(고위험병원체 보존) 고위험병원체 취급기관은 다음 각 호의 고위험병원체 보존관리사항을 준수하여야 한다.1. 바이알, 튜브, 앰플 등 고위험병원체 보존 단위용기에 보존하고, 해당 고위험병원체의 이름(Strain명), 관리번호 등 식별번호, 제조일, 제조번호 등 관련 정보를 표기하거나 표기된 라벨을 부착할 것2. 고위험병원체의 특성 및 성상을 유지할 수 있는 방법(동결, 동결건조, 냉장, 실온 등)으로 보존하고, 일반 병원체와 함께 보존하지 않을 것3. 별도의 보안잠금장치를 부착한 고위험병원체 전용 보존상자 또는 보존장비에 보존용기에 부착된 식별변호별 일련의 순서대로 보존할 것4. 고위험병원체의 취급구역 및 보존구역에 대한 출입제한 및 고위험병원체의 취급을 모니터링할 수 있는 보안시스템(CCTV 등)을 설치ㆍ운영해야 하며, 이 때 보안시스템은 유사시 취급지역 및 보존구역 출입, 고위험병원체 취급, 보존장비 사용 등에 대한 여부를 확인할 수 있도록 녹화와 저장기능이 있어야 한다.5. 장기간(1년 이상) 사용계획이 없는 보존용 고위험병원체를 보관할 경우 질병관리청에 봉인을 요청할 수 있고, 봉인에 관한 사항을 질병관리청과 미리 협의하여야 한다. 봉인 시 질병관리청 직원의 입회하에 적절한 시건장치 또는 봉인지 등을 이용하여 보존상자 또는 보존장비를 봉인하여야 하며, 고위험병원체를 사용하고자 하는 경우 봉인 해제를 요청할 수 있다.', '제14조(고위험병원체 폐기) 고위험병원체와 고위험병원체가 포함되는 검체 등 감염성 물질을 폐기하는 경우 고위험병원체 특성 및 보존형태 등을 고려하여 고압증기멸균 등 적합한 방법으로 사멸시킨 후 「폐기물관리법」에 따라 처리하여야 한다.', '제15조(고위험병원체 불활성화) 제14조에 따라 고위험병원체를 폐기하지 않고, 고위험병원체를 불활성화하려는 경우 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다.1. 불활성화 방법에 대해 사전에 기관생물안전위원회의 심의를 거쳐 기관장의 승인을 받아야 한다.2. 불활성화 처리과정을 기록하여 보관하여야 한다.3. 불활성화된 고위험병원체를 신고 또는 허가받은 취급시설 외부로 반출하는 경우에는 비가역적으로 생육이 불가능한 것을 확인하여야 한다.', '제16조(자체 안전점검) 고위험병원체 취급기관은 고위험병원체 보존 및 안전관리를 유지하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 자체 안전점검을 상반기, 하반기 연2회 실시하여야 한다.1. 제9조 내지 제15조 및 시행령 제19조의6에서 정한 안전관리등급별 안전관리 준수사항의 이행 여부2. 기관별 사고대응 매뉴얼의 현행화(지역사회 내 경찰, 소방, 유사시 대비 지정 의료기관 등이 포함된 비상연락망 등)', '제17조(점검) ① 질병관리청장은 고위험병원체의 안전관리를 위하여 고위험병원체 취급시설의 설치ㆍ운영 허가를 받거나 신고를 한 자로 하여금 보고를 하게 하거나 자료 또는 시료의 제출을 요구할 수 있으며, 소속 공무원으로 하여금 해당 취급시설에 출입하여 관계 서류나 시설ㆍ장비 및 보관상태 등을 점검하게 할 수 있다.② 고위험병원체 취급기관은 제1항의 점검에 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.③ 질병관리청장은 취급시설의 설치ㆍ운영 허가를 받은 자에게 매 3년마다 다음 각 호의 서류를 제출받아 취급시설의 설치ㆍ운영 상태를 확인하여, 그 결과를 취급시설의 설치ㆍ운영자에게 통보하여야 한다. 이 경우 제5조제2항, 제4항, 제5항의 규정을 준용한다. 다만, 필요시 제5조제3항의 전문가심사위원회의 의견을 들어 심사를 할 수 있다.1. 취급시설 허가서2. 3년간 시설 운영기록3. 제5조제1항제2호, 제4호, 제5호, 제6호의 서류④ 질병관리청장에게 취급시설의 설치ㆍ운영을 신고한 자가 받아야 할 점검의 내용은 다음 각 호와 같다.1. 안전관리등급별 안전관리 준수사항의 이행여부2. 고위험병원체 취급시설 운영 관련 각종 대장의 기록 및 보관 여부3. 고위험병원체의 종류, 폐기물 처리 방법 등 기타 취급시설 안전관리 실태에 관련된 사항4. 기타 질병관리청장이 필요하여 정하는 사항⑤ 질병관리청장은 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 고위험병원체 취급시설을 운영하고 있다고 의심되는 자에 대하여는 소속 공무원으로 하여금 해당 취급시설에 출입하여 관계 서류나 시설ㆍ장비 및 보관상태 등을 점검하게 할 수 있다.', '제18조(사고 발생시 조치사항) 고위험병원체 취급기관은 고위험병원체를 취급하거나 보존하는 과정에서 사고로 인한 피해가 발생한 경우에는 기관 자체의 사고대응 매뉴얼에 따라 응급처치 및 비상조치를 이행하고 그 결과를 별지 제10호서식의 "고위험병원체 생물안전 사고보고서"에 작성하여 피해가 발생한 일로부터 30일 이내에 질병관리청장에게 제출하여야 한다.', '제19조(고위험병원체 보안관리) 고위험병원체 취급기관은 생물보안을 위해 아래 각 호의 보안 관리사항을 준수하여야 한다.1. 고위험병원체의 관리자 및 취급자들에게 고위험병원체 취급구역 및 보존구역 등에 대해 적절한 접근권한을 부여하고, 허가받지 않은 자에 대해 출입을 통제하여야 한다.2. 고위험병원체 취급구역 및 보존구역에 대한 보안시스템(CCTV 등)을 상시 작동하여야하며, 실시간 또는 녹화화면을 주기적으로(매일 또는 주 1회) 확인하여야 한다.3. 고위험병원체 취급기관은 도난, 유출 등 긴급 상황이 발생하거나, 고위험병원체의 취급구역에서 취급자가 승인받지 않은 실험을 하는 등 정해진 절차를 벗어난 행위가 확인되는 경우, 즉시 경위를 파악하고, 신속히 필요한 조치를 하여야 한다.', '제20조(준용) 이 고시에 포함되지 않은 고위험병원체 안전관리에 필요한 세부사항은 「생명공학육성법」 제15조 및 같은 법 시행령 제15조에 따라 보건복지부장관이 고시하는 「유전자재조합실험지침」을 준용한다.', '제21조(재검토기한) 질병관리청장은 이 고시에 대하여「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 9월 12일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 9월 11일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


별표

별표 0001: 일반 취급시설의 설치·운영 기준(제4조제3항제1호 관련)

[별표 1]

일반 취급시설의 설치·운영 기준(제4조제3항제1호 관련)

1. 설치기준

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓

┃준 수 사 항                                                                                   │안전관리등급          ┃

┃                                                                                              ├──┬──┬──┬──┨

┃                                                                                              │1   │2   │3   │4   ┃

┠────┬──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃실험실  │실험실(실험구역): 일반 구역과 구분(분리)                                            │권장│필수│필수│필수┃

┃위치 및 ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃접근    │주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)                        │권장│필수│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치                                    │권장│권장│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치                                        │-   │권장│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치                                     │-   │권장│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │구역 내 문 상호열림 방지장치 설치(수동조작 가능)                                    │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │출입문: 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문 설치                                     │-   │-   │권장│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │공조기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치                                               │-   │-   │권장│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │밀폐시설: 콘크리트벽에 둘러싸여진 별도의 실험전용건물(4등급 취급시설은 내진설계 반  │-   │-   │권장│필수┃

┃        │영)                                                                                 │    │    │    │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │취급시설 유지보수에 필요한 공간 마련                                                │-   │-   │필수│필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃실험    │밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용                             │-   │권장│필수│필수┃

┃구역    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장하는 재질 사용                          │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │밀폐구역 내의 이음새: 시설의 완전밀폐가 가능한 비경화성 밀봉제 사용                 │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │외부에서 공급되는 진공펌프라인 설치 시 헤파 필터 장착                               │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │내부벽: 설계 시 설정 압력의 1.25배 압력에 뒤틀림이나 손상이 없도록 설치             │-   │-   │-   │필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃공기    │밀폐구역 내부 공기: 상시 음압유지 및 재순환 방지                                    │-   │-   │필수│필수┃

┃조절    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │외부와 최대 음압구역간의 압력차: -24.5Pa이상 유지(실간차압 설정범위 ±30% 변동허    │-   │-   │필수│필수┃

┃        │용)                                                                                 │    │    │    │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │시설 환기: 시간당 최소 10회 이상(4등급 취급시설은 최소 20회 이상)                   │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │배기시스템과 연동되는 급기시스템 설치                                               │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │급기 덕트에 헤파 필터 설치                                                          │-   │-   │권장│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │배기 덕트에 헤파 필터 설치(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 설치)                   │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │예비용 배기필터박스 설치                                                            │-   │-   │권장│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │급배기 덕트에 역류방지댐퍼(Back draft damper, BDD) 설치                             │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │배기 헤파 필터 전단 부분은 기밀형 댐퍼 설치(4등급 취급시설은 버블타이트형 댐퍼 또는 │-   │-   │필수│필수┃

┃        │동급 이상의 댐퍼 설치)                                                              │    │    │    │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │배기 헤파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 헤파 필터 박스:  3등급 취급시설은 1,000 Pa   │-   │-   │필수│필수┃

┃        │이상 압력 30분간 견딤(누기율 10% 이내), 4등급 취급시설은 2,500 Pa 이상 압력 30분    │    │    │    │    ┃

┃        │간 견딤(누기율 1% 이내)                                                             │    │    │    │    ┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃실험자  │실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 취급시설은 눈세척기 │-   │권장│필수│필수┃

┃안전    │제외) 설치                                                                          │    │    │    │    ┃

┃보호    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │밀폐구역내 비상 샤워시설 설치 (슈트형 4등급 취급시설은 제외)                        │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │오염 실험복 탈의용 화학적 샤워장치 설치                                             │-   │-   │-   │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │양압복 및 압축공기 호흡장치 설치(캐비넷형 4등급 취급시설은 제외)                    │-   │-   │-   │필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃실험    │고압증기멸균기 설치(3, 4등급 취급시설은 양문형 고압증기멸균기 설치)                 │필수│필수│필수│필수┃

┃장비    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │생물안전작업대 설치                                                                 │-   │필수│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용                                  │-   │권장│필수│필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃폐기물  │폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치  │필수│필수│필수│필수┃

┃처리    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설  │필수│필수│필수│필수┃

┃        │치(4등급 취급시설은 고압증기멸균 설비 설치)                                         │    │    │    │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │폐수탱크 설치 및 압력기준(고압증기멸균 방식 : 최대 사용압력의 1.5배, 화학약품처리   │-   │-   │필수│필수┃

┃        │방식; 수압 70kPa)에서 10분 이상 견딤                                                │    │    │    │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │헤파 필터에 의한 배기(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 처리)                        │-   │권장│필수│필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃기타    │시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치                       │권장│권장│필수│필수┃

┃설비    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │배관의 역류 방지 장치 설치                                                          │-   │권장│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │헤파 필터 박스의 제독 및 테스트용 노즐 설치                                         │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치                                     │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │정전대비 공조용 및 필수설비에 대한 예비 전원 공급 설비 설치                         │-   │-   │필수│필수┃

┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛

2. 운영기준

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓

┃준 수 사 항                                                                                     │안전관리등급            ┃

┃                                                                                                ├──┬──┬───┬──┨

┃                                                                                                │1   │2   │3     │4   ┃

┠─────┬──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃실험      │실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입                                   │권장│필수│필수  │필수┃

┃구역 출입 ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │출입대장 비치 및 기록                                                               │-   │권장│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용                                              │권장│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │출입문 앞에 생물안전표지(고위험병원체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처   │필수│필수│필수  │필수┃

┃          │등)를 부착                                                                          │    │    │      │    ┃

┠─────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃실험 구역 │지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기                   │필수│필수│필수  │필수┃

┃내 활동   ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의                   │권장│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │실험 시 기계식 피펫 사용                                                            │필수│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │실험 시 에어로졸 발생 최소화                                                        │권장│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지                              │필수│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지                     │권장│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                     │권장│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련 및 운영           │필수│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)                            │필수│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │퇴실 시 샤워로 오염제거                                                             │-   │-   │권장  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리방안 마련                                      │필수│필수│필수  │필수┃

┠─────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃생물      │고위험병원체 취급 및 보존 장비(생물안전작업대, 원심분리기, 냉장고, 냉동고 등), 취급 │필수│필수│필수  │필수┃

┃안전      │및 보존구역 출입문: “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착                             │    │    │      │    ┃

┃확보      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │생물안전위원회 구성                                                                 │권장│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │고위험병원체 전담관리자 및 생물안전관리책임자 임명                                  │필수│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │생물안전관리자 지정                                                                 │권장│권장│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │생물안전교육 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시                                     │필수│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │고위험병원체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관                                  │필수│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관                                       │필수│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │생물안전관리규정 마련 및 적용                                                       │권장│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용(3, 4등급 취급시설은 시설운영사항 포함)  │권장│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행    │-   │필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │고위험병원체 취급자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강 │-   │필수│필수  │필수┃

┃          │검진 실시)                                                                          │    │    │      │    ┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종                                            │-   │권장│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련(3·4등급 취급시설은 의료체계 내용 포함) │필수│필수│필수  │필수┃

┠─────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃폐기물    │처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관                                   │필수│필수│필수  │필수┃

┃처리      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리                                              │필수│필수│필수  │필수┃

┃          ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃          │실험폐기물 처리에 대한 규정 마련                                                    │필수│필수│필수  │필수┃

┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━┷━━┛

별표 0002: 대량배양 취급시설의 설치·운영 기준(제4조제3항제2호 관련)

[별표 2]

대량배양 취급시설의 설치·운영 기준(제4조제3항제2호 관련)

1. 설치기준

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓

┃준 수 사 항                                                                                   │안전관리등급            ┃

┃                                                                                              ├──┬──┬───┬──┨

┃                                                                                              │1   │2   │3     │4   ┃

┠────┬──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃실험실  │실험실(실험구역): 일반 구역과 구분(분리)                                            │권장│필수│필수  │필수┃

┃위치    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃및      │주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)                        │권장│필수│필수  │필수┃

┃접근    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치                                    │권장│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험실 출입: 현관, 전실 등은 경유하도록 설치                                        │-   │권장│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치                                     │-   │권장│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │구역 내 문 상호열림 방지장치 설치(수동조작 가능)                                    │-   │-   │필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │출입문: 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문 설치                                     │-   │-   │권장  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │공조 기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치                                              │-   │-   │권장  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │밀폐시설: 콘크리트벽에 둘러싸여진 별도의 실험전용건물(4등급 취급시설은 내진설계 반  │-   │-   │권장  │필수┃

┃        │영)                                                                                 │    │    │      │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │취급시설 유지보수에 필요한 공간 마련                                                │-   │-   │필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │통제구역의 출입구는 에어락, 전실, 탈의실, 또는 이중문을 사용하여 다른 구역과 분리   │-   │-   │필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │장비 반출입이 가능한 문 설치(수동조작 가능)                                         │-   │권장│필수  │필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃실험    │밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용                             │-   │-   │필수  │필수┃

┃구역    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장하는 재질 사용                          │-   │-   │필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │밀폐구역 내의 이음새: 시설의 완전 밀폐가 가능한 비경화성 밀봉제 사용                │-   │-   │필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │외부에서 공급되는 진공펌프라인 설치 시 헤파 필터 장착                               │-   │-   │필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │내부벽: 설계 시 설정 압력의 1.25배 압력에 뒤틀림이나 손상이 없도록 설치             │-   │-   │-     │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │밀폐구역 내의 이음새: 충격에 견딜 수 있는 재질, 청결을 위한 코팅                    │-   │권장│권장  │필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃공기    │밀폐구역 내부 공기: 상시 음압유지 및 재순환 방지                                    │-   │-   │필수  │필수┃

┃조절    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │외부와 최대 음압구역간의 압력차: -24.5Pa 이상 유지(실간 차압 설정 범위 ±30% 변동   │-   │-   │필수  │필수┃

┃        │허용)                                                                               │    │    │      │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │시설 환기: 시간당 최소 10회 이상(4등급 취급시설은 최소 20회 이상)                   │-   │권장│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │배기시스템과 연동되는 급기시스템 설치                                               │-   │-   │필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │급기 덕트에 헤파 필터 설치                                                          │-   │-   │권장  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │배기 덕트에 헤파 필터 설치(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 설치)                   │-   │-   │필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │예비용 배기필터박스 설치                                                            │-   │-   │권장  │권장┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │급배기 덕트에 역류방지댐퍼(Back draft damper, BDD) 설치                             │-   │-   │필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │배기 헤파 필터 전단 부분은 기밀형 댐퍼 설치(4등급 취급시설은 버블타이트형 댐퍼 또는 │-   │-   │필수  │필수┃

┃        │동급 이상의 댐퍼 설치)                                                              │    │    │      │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │배기 헤파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 헤파 필터 박스: 최소 1,000Pa 이상 압력 견딤  │-   │-   │필수  │필수┃

┃        │(누기율 10% 이내), 4등급 취급시설의 급배기 헤파 필터 박스 및 덕트: 최소 2,500Pa 압  │    │    │      │    ┃

┃        │력 견딤 (누기율 1%이내))                                                            │    │    │      │    ┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃실험자  │실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 취급시설은 눈세척기 │권장│필수│필수  │필수┃

┃안전    │제외) 설치                                                                          │    │    │      │    ┃

┃보호    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │오염 실험복 탈의 구역과 인접하여 비상 샤워시설 설치(슈트형 4등급 취급시설은 제외)   │-   │권장│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │오염 실험복 탈의용 화학적 샤워장치 설치                                             │-   │-   │-     │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │양압복 및 압축공기 호흡장치 설치(캐비넷형 4등급 취급시설은 제외)                    │-   │-   │-     │필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃실험    │고압증기멸균기 설치(3, 4등급 취급시설은 양문형 고압멸균기 설치)                     │필수│필수│필수  │필수┃

┃장비    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │생물안전작업대 설치                                                                 │-   │필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용                                  │-   │권장│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │고위험병원체의 외부 누출 방지 설계, 닫힘 상태에서 멸균 조작이 가능한 배양장치 설치. │-   │권장│필수  │필수┃

┃        │배양 장치 설치 직후 및 정기적으로 밀폐도 검사 실시                                  │    │    │      │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │배양장치의 배기가스관에 제균용 필터 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 제균용 기기를 │-   │필수│필수  │필수┃

┃        │부착하여 배기가스 처리하고 설치 직후 및 정기적으로 성능검사 실시                    │    │    │      │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │밀폐 상태에 관계된 부분을 개조 및 교환하는 경우, 해당 장치 및 기기의 밀폐도와 성능  │-   │필수│필수  │필수┃

┃        │검사 수행                                                                           │    │    │      │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │배양장치 및 이에 직접 접속하는 기기 등에 대한 밀폐도 감지장치 설치                  │-   │-   │권장  │필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃폐기물  │폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치  │필수│필수│필수  │필수┃

┃처리    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설  │필수│필수│필수  │필수┃

┃        │치(4등급 취급시설은 고압증기멸균 설비 설치)                                         │    │    │      │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │폐수탱크 설치 및 압력기준(고압증기멸균 방식; 최대 사용압력의 1.5배, 화학약품처리 방 │-   │-   │필수  │필수┃

┃        │식; 수압 70kPa)에서 10분 이상 견딤                                                  │    │    │      │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │헤파 필터에 의한 배기(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 처리)                        │-   │권장│필수  │필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃기타    │시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치                       │권장│권장│필수  │필수┃

┃설비    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │배관의 역류 방지 장치 설치                                                          │-   │권장│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │헤파 필터 박스의 제독 및 테스트용 노즐 설치                                         │-   │-   │필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치                                     │-   │-   │필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │정전대비 공조용 및 필수설비에 대한 예비 전원 공급 설비 설치                         │-   │-   │필수  │필수┃

┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━┷━━┛

2. 운영기준

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓

┃준 수 사 항                                                                                     │안전관리등급            ┃

┃                                                                                                ├──┬──┬───┬──┨

┃                                                                                                │1   │2   │3     │4   ┃

┠────┬───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃실험    │실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입                                     │권장│필수│필수  │필수┃

┃구역    ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃출입    │출입대장 비치 및 기록                                                                 │-   │권장│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용                                                │권장│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │출입문 앞에 생물안전표지(고위험병원체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등) │필수│필수│필수  │필수┃

┃        │를 부착                                                                               │    │    │      │    ┃

┠────┼───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃실험    │지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기                     │필수│필수│필수  │필수┃

┃구역내  ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃활동    │실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의                     │권장│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험 시 기계식 피펫 사용                                                              │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험 시 에어로졸 발생 최소화                                                          │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지                                │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지                       │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                       │권장│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련                     │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)                               │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │퇴실 시 샤워로 오염제거                                                               │-   │-   │권장  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련                                       │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │배양실험 진행 중일 경우, 매일 1회 이상 배양용기의 밀폐도 확인                         │-   │-   │필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │배양장치에 접종, 시료 채취 및 이동 시 오염 발생 주의(오염 발생하는 경우 즉시 소독)    │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │생물안전작업대 및 기타 장치의 제균용 필터 등은 교환직전 및 정기검사 시 멸균           │-   │-   │필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험실 내에서 대량배양 실험복을 착용, 퇴실 시 탈의 및 샤워로 오염제거                 │-   │-   │권장  │필수┃

┠────┼───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃생물    │고위험병원체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착        │필수│필수│필수  │필수┃

┃안전    ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃확보    │생물안전위원회 구성                                                                   │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │고위험병원체 전담관리자 및 생물안전관리책임자 임명                                    │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │생물안전관리자 지정                                                                   │권장│권장│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │생물안전교육 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시                                       │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │고위험병원체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관                                    │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관                                         │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │모든 설비 및 기기에는 검사 기록, 작동 기록 및 일련의 식별 번호 부여                   │-   │-   │권장  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │생물안전관리규정 마련 및 적용                                                         │권장│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용(3, 4등급 취급시설은 시설운영사항 포함)    │권장│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행      │-   │필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │고위험병원체 취급자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강   │-   │필수│필수  │필수┃

┃        │검진 실시)                                                                            │    │    │      │    ┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종                                              │-   │권장│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련(3·4등급 취급시설은 의료체계 내용 포함)   │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │대량배양실험이 진행 중인 배양장치 등에 각 등급에 맞는 표시 부착                       │-   │필수│필수  │필수┃

┠────┼───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃폐기물  │처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관                                     │필수│필수│필수  │필수┃

┃처리    ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리                                                │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험폐기물 처리에 대한 규정 마련                                                      │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├───────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │배양장치, 배양액, 오염된 장치 및 기기와 대량배양실험에 관계된 생물에서 유래하는 모든  │필수│필수│필수  │필수┃

┃        │폐기물 및 폐액은 대량배양실험 종료 후 및 폐기 전에 불활성화                           │    │    │      │    ┃

┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━┷━━┛

별표 0003: 동물이용 취급시설의 설치·운영 기준(제4조제3항제3호 관련)

[별표 3]

동물이용 취급시설의 설치·운영 기준(제4조제3항제3호 관련)

Ⅰ. 일반동물이용

1. 설치기준

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓

┃준 수 사 항                                                                                       │안전관리등급            ┃

┃                                                                                                  ├──┬───┬──┬──┨

┃                                                                                                  │1   │2     │3   │4   ┃

┠────┬────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃실험실  │실험실(실험구역): 일반구역과 구분(분리)                                                 │권장│필수  │필수│필수┃

┃위치    ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃및      │주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)                            │권장│필수  │필수│필수┃

┃접근    ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치                                        │권장│권장  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치                                            │-   │권장  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치                                         │-   │권장  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │구역 내 문 상호열림 방지장치 설치(수동조작 가능)                                        │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │출입문: 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문 설치                                         │-   │-     │권장│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │공조기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치                                                   │-   │-     │권장│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │밀폐시설: 콘크리트벽에 둘러싸여진 별도의 실험전용건물(4등급 취급시설은 내진설계 반영)   │-   │-     │권장│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │취급시설 유지보수에 필요한 공간 마련                                                    │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │동물실험구역: 일반실험구역과 구분(분리)                                                 │권장│필수  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │입갱의실 근처에 샤워 설비를 마련                                                        │권장│권장  │권장│권장┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │생물학적 제제 마련 등 일반 BL3 실험구역 마련                                            │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │생물학적 제제의 안전한 저장 공간 마련                                                   │-   │필수  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │동물 반입을 위한 별도의 공간 마련                                                       │-   │권장  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │동물사육실과 동물실험 공간(외과, 해부 실험 수행 등)의 분리                              │필수│필수  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │취급시설 내 사료 및 깔짚 등의 저장 설비 또는 공간 설치                                  │-   │권장  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │케이지와 동물 사육 관련 기자재 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치                         │-   │권장  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │폐기 전의 동물 사체 보관 장소 및 처리설비는 시설 내 별도의 밀폐구역에 설치              │-   │권장  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │배수구를 설치할 경우, 오염물질의 제거 및 역류방지 장치 설치                             │-   │권장  │필수│필수┃

┠────┼────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃실험    │밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용                                 │-   │권장  │필수│필수┃

┃구역    ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장하는 재질 사용                              │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │밀폐구역 내의 이음새: 시설의 완전밀폐가 가능한 비경화성 밀봉제 사용                     │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │외부에서 공급되는 진공펌프라인 설치 시 헤파 필터 장착                                   │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │내부벽: 설계 시 설정 압력의 1.25배 압력에 뒤틀림이나 손상이 없도록 설치                 │-   │-     │-   │필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │동물사육실에 복층유리의 관찰창 설치                                                     │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │동물 탈출방지 설비 설치                                                                 │필수│필수  │필수│필수┃

┠────┼────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃공기    │밀폐구역 내부 공기: 상시 음압유지 및 재순환 방지                                        │-   │-     │필수│필수┃

┃조절    ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │외부와 최대 음압구역간의 압력차: -24.5Pa 이상 유지(실간차압 설정 범위±30% 변동허용)    │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │시설 환기: 시간당 최소 10회 이상(4등급 취급시설은 최소 20회 이상)                       │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │배기시스템과 연동되는 급기시스템 설치                                                   │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │배기 덕트에 헤파 필터 설치(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 설치)                       │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │예비용 배기필터박스 설치                                                                │-   │-     │권장│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │급배기 덕트에 역류방지댐퍼(Back draft damper, BDD) 설치                                 │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │배기 헤파 필터 전단 부분은 기밀형 댐퍼 설치(4등급 취급시설은 버블타이트형 댐퍼 또는 동  │-   │-     │필수│필수┃

┃        │급 이상의 댐퍼 설치)                                                                    │    │      │    │    ┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │배기 헤파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 헤파 필터 박스: 3등급 취급시설은 1,000 Pa 이상   │-   │-     │필수│필수┃

┃        │압력 30분간 견딤(누기율 10% 이내), 4등급 취급시설은 2,500 Pa 이상 압력 30분간 견딤      │    │      │    │    ┃

┃        │(누기율 1% 이내)                                                                        │    │      │    │    ┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │급기 덕트에 헤파 필터 설치                                                              │-   │권장  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │별도의 급배기 덕트 설치                                                                 │-   │권장  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │배기에 카본필터 등 냄새제거 장치 설치                                                   │권장│권장  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │동물실은 외부와의 최소음압 70 Pa 유지                                                   │-   │-     │필수│필수┃

┠────┼────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃실험자  │실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 취급시설은 눈세척기 제  │-   │권장  │필수│필수┃

┃안전    │외) 설치                                                                                │    │      │    │    ┃

┃보호    ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │밀폐구역내 비상 샤워시설 설치(슈트형 4등급 취급시설은 제외)                             │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │오염 실험복 탈의용 화학적 샤워장치 설치                                                 │-   │-     │-   │필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │양압복 및 압축공기 호흡장치 설치(캐비넷형 4등급 취급시설은 제외)                        │-   │-     │-   │필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │헤파 필터 장착 전동식 호흡 보호 장구 마련 (슈트형 4등급 취급시설 제외)                  │-   │-     │필수│필수┃

┠────┼────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃실험    │고압증기멸균기 설치(3, 4등급 취급시설은 양문형 고압증기멸균기 설치)                     │필수│필수  │필수│필수┃

┃장비    ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │생물안전작업대 설치                                                                     │-   │필수  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용                                      │-   │권장  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │헤파 필터 장착 급ㆍ배기 시스템이 포함된 사육장치 설치(별도 덕트 연결)(4등급 취급시설은  │-   │권장  │필수│필수┃

┃        │2단의 헤파 필터 처리)                                                                   │    │      │    │    ┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │케이지는 동물의 움직임 등에 의해 뚜껑이 쉽게 열리지 않고 청소가 용이하며 소독 및 멸균   │권장│필수  │필수│필수┃

┃        │가능한 재질로 만든 장비 설치                                                            │    │      │    │    ┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │부검 및 케이지 등을 교체할 수 있는 음압 기능보유 작업대 등 설비 또는 작업 공간 마련     │-   │권장  │필수│필수┃

┠────┼────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃폐기물  │폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치      │필수│필수  │필수│필수┃

┃처리    ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치(4  │필수│필수  │필수│필수┃

┃        │등급 취급시설은 고압증기멸균 설비 설치)                                                 │    │      │    │    ┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │폐수탱크 설치 및 압력기준(고압증기멸균 방식; 최대 사용압력의 1.5배 이상, 화학약품처리   │-   │-     │필수│필수┃

┃        │방식; 수압 70 kPa 이상)에서 10분 이상 견딤                                              │    │      │    │    ┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │헤파 필터에 의한 배기(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 처리)                            │-   │권장  │필수│필수┃

┠────┼────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃기타    │시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치설치                            │권장│권장  │필수│필수┃

┃설비    ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │배관의 역류 방지 장치 설치                                                              │-   │권장  │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │헤파 필터 박스의 제독 및 테스트용 노즐 설치                                             │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치                                         │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │정전대비 공조용 및 필수설비에 대한 예비 전원 공급 설비 설치                             │-   │-     │필수│필수┃

┃        ├────────────────────────────────────────────┼──┼───┼──┼──┨

┃        │동물 사육 및 동물 실험 공간 배기필터 전단에 프리필터 설치 (밀폐형케이지 사용 공간 제    │-   │권장  │필수│필수┃

┃        │외)                                                                                     │    │      │    │    ┃

┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━┛

2. 운영기준

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓

┃준 수 사 항                                                                                 │안전관리등급            ┃

┃                                                                                            ├──┬──┬───┬──┨

┃                                                                                            │1   │2   │3     │4   ┃

┠───┬──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃실험  │실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입                                   │권장│필수│필수  │필수┃

┃구역  ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃출입  │출입대장 비치 및 기록                                                               │-   │권장│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │전용 실험복 등 개인보호구비치 및 사용                                               │권장│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │출입문 앞에 생물안전표지(고위험병원체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처   │필수│필수│필수  │필수┃

┃      │등)를 부착                                                                          │    │    │      │    ┃

┠───┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃실험  │지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기                   │필수│필수│필수  │필수┃

┃구역  ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃내    │실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의                   │권장│필수│필수  │필수┃

┃활동  ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │실험 시 기계식 피펫 사용                                                            │필수│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │실험 시 에어로졸 발생 최소화                                                        │권장│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지                              │필수│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지                     │권장│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                     │권장│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련                   │필수│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)                            │필수│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │퇴실 시 샤워로 오염제거                                                             │-   │-   │권장  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련                                     │필수│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │동물 반입 시, 전용용기에 담아 반입                                                  │권장│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │동물 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동(중/대동물 제외)                           │-   │권장│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │일회용 또는 일체형 주사기 사용(사용 후 전용 분리 용기에 넣어 멸균 후 폐기), 생물학  │필수│필수│필수  │필수┃

┃      │적 활성을 제거하여 폐기                                                             │    │    │      │    ┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │취급하는 동물은 식별 가능토록 표시: 획득하거나 태어난지 72시간 내에 표시            │필수│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에  │필수│필수│필수  │필수┃

┃      │보관                                                                                │    │    │      │    ┃

┠───┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃생물  │고위험병원체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착      │필수│필수│필수  │필수┃

┃안전  ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃확보  │기관생물안전위원회 구성                                                             │필수│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │고위험병원체 전담관리자 및 생물안전관리책임자 임명                                  │필수│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │생물안전관리자 지정                                                                 │권장│권장│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │생물안전교육 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시                                     │필수│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │고위험병원체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관                                  │필수│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관                                       │필수│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │생물안전관리규정 마련 및 적용                                                       │권장│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용(3, 4등급 취급시설은 시설운영사항 포함)  │권장│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행    │-   │필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │고위험병원체 취급자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건   │-   │필수│필수  │필수┃

┃      │강검진 실시)                                                                        │    │    │      │    ┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종                                            │-   │권장│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련(3,4등급 취급시설은 의료체계 내용 포함)  │필수│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │실험동물의 사용·관리 등에 관한 교육 이수 및 기관 내 교육 실시                      │필수│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │동물의 사용 및 반입·반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지                             │필수│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │사용된 동물케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독 (3-4등급 취급시설의 경우 훈증 또  │권장│필수│필수  │필수┃

┃      │는 고압증기멸균)                                                                    │    │    │      │    ┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │동물탈출 시 연구자 조치 절차 마련                                                   │필수│필수│필수  │필수┃

┠───┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃폐기물│처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관                                   │필수│필수│필수  │필수┃

┃처리  ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리                                              │필수│필수│필수  │필수┃

┃      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃      │실험폐기물 처리에 대한 규정 마련                                                    │필수│필수│필수  │필수┃

┗━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━┷━━┛

Ⅱ. 곤충이용

1. 설치기준

┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓

┃        │준 수 사 항                                                                         │안전관리등급          ┃

┃        │                                                                                    ├──┬──┬──┬──┨

┃        │                                                                                    │1   │2   │3   │4   ┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃실험실  │실험실(실험구역): 일반구역과 구분(분리)                                             │권장│필수│필수│필수┃

┃위치    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃ 및     │주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)                        │권장│필수│필수│필수┃

┃접근    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치                                    │권장│권장│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치                                        │-   │권장│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치                                     │-   │권장│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │구역 내 문 상호열림 방지장치 설치(수동조작 가능)                                    │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │출입문: 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문 설치                                     │-   │-   │권장│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │공조기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치                                               │-   │-   │권장│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │밀폐시설: 콘크리트벽에 둘러싸여진 별도의 실험전용건물(4등급 취급시설은 내진설계     │-   │-   │권장│필수┃

┃        │반영)                                                                               │    │    │    │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │취급시설 유지보수에 필요한 공간 마련                                                │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │곤충사육구역: 일반실험구역과 구분(분리)                                             │권장│필수│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │입갱의실 근처에 샤워 설비를 마련                                                    │권장│권장│권장│권장┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │생물학적 제제 마련 등 일반 BL3 실험구역 마련                                        │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │생물학적 제제의 안전한 저장 공간 마련                                               │-   │필수│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │곤충 반입을 위한 별도의 공간 마련                                                   │-   │권장│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │케이지와 곤충 사육 관련 기자재 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치                     │-   │권장│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │배수구를 설치할 경우, 오염물질의 제거, 역류방지 장치 및 곤충탈출방지                │권장│필수│필수│필수┃

┃        │설치(곤충탈출방지는 2등급 이상 필수)                                                │    │    │    │    ┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃실험    │밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용                             │-   │권장│필수│필수┃

┃구역    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장하는 재질 사용                          │-   │-   │권장│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │밀폐구역 내의 이음새: 시설의 완전밀폐가 가능한 비경화성 밀봉제 사용                 │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │외부에서 공급되는 진공펌프라인 설치 시 헤파 필터 장착                               │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │내부벽: 설계 시 설정 압력의 1.25배 압력에 뒤틀림이나 손상이 없도록 설치             │-   │-   │-   │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │방충망 또는 끈끈이 등 탈출방지 설비 설치, 단, 모기 등 날 수 있는 곤충을 취급할 경우 │필수│필수│필수│필수┃

┃        │밀폐 구역(주출입구 및 사육구역 전실) 출입문에 에어커튼 등 탈출방지 시설 설치        │    │    │    │    ┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃공기    │밀폐구역 내부 공기: 상시 음압유지 및 재순환 방지                                    │-   │-   │필수│필수┃

┃조절    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │외부와 최대 음압구역간의 압력차: -24.5Pa 이상 유지(실간차압 설정 범위 ±30%         │-   │-   │필수│필수┃

┃        │변동허용)                                                                           │    │    │    │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │시설 환기: 시간당 최소 10회 이상(4등급 취급시설은 최소 20회 이상)                   │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │배기시스템과 연동되는 급기시스템 설치                                               │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │배기 덕트에 헤파 필터 설치(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 설치)                   │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │예비용 배기필터박스 설치                                                            │-   │-   │권장│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │급배기 덕트에 역류방지댐퍼(Back draft damper, BDD) 설치                             │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │배기 헤파 필터 전단 부분은 기밀형 댐퍼 설치(4등급 취급시설은 버블타이트형 댐퍼 또는 │-   │-   │필수│필수┃

┃        │동급 이상의 댐퍼 설치)                                                              │    │    │    │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │배기 헤파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 헤파 필터 박스: 3등급 취급시설은 1,000 Pa    │-   │-   │필수│필수┃

┃        │이상 압력 30분간 견딤(누기율 10% 이내), 4등급 취급시설은 2,500 Pa 이상 압력         │    │    │    │    ┃

┃        │30분간 견딤(누기율 1% 이내)                                                         │    │    │    │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │별도의 급배기 덕트 설치                                                             │-   │권장│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │급기 덕트에 헤파 필터 설치                                                          │-   │권장│필수│필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃실험자  │실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 취급시설은 눈세척기 │-   │권장│필수│필수┃

┃안전    │제외) 설치                                                                          │    │    │    │    ┃

┃보호    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │밀폐구역내 비상 샤워시설 설치(슈트형 4등급 취급시설은 제외)                         │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │오염 실험복 탈의용 화학적 샤워장치 설치                                             │-   │-   │-   │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │양압복 및 압축공기 호흡장치 설치(캐비넷형 4등급 취급시설은 제외)                    │-   │-   │-   │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │헤파 필터 장착 전동식 호흡 보호 장구 마련(슈트형 4등급 취급시설 제외)               │-   │-   │필수│필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃실험    │고압증기멸균기 설치(3, 4등급 취급시설은 양문형 고압증기멸균기 설치)                 │필수│필수│필수│필수┃

┃장비    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │생물안전작업대 설치                                                                 │-   │필수│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용                                  │-   │권장│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │케이지는 곤충 탈출 방지 기능이 있고 청소가 용이하며 소독 및 멸균 가능한 재질로 만든 │필수│필수│필수│필수┃

┃        │장비 설치                                                                           │    │    │    │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │곤충 사육(배양 포함) 및 감염 실험 등을 수행할 수 있는 물리적 밀폐장비 마련          │-   │권장│필수│필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃폐기물  │폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치  │필수│필수│필수│필수┃

┃처리    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비     │필수│필수│필수│필수┃

┃        │설치(4등급 취급시설은 고압증기멸균 설비 설치)                                       │    │    │    │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │폐수탱크 설치 및 압력기준(고압증기멸균 방식; 최대 사용압력의 1.5배, 화학약품처리    │-   │-   │필수│필수┃

┃        │방식; 수압 70 kPa)에서 10분 이상 견딤                                               │    │    │    │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │헤파 필터에 의한 배기(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 처리)                        │-   │권장│필수│필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃기타    │시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치                       │권장│권장│필수│필수┃

┃설비    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │배관의 역류 방지 장치 설치                                                          │-   │권장│필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │헤파 필터 박스의 제독 및 테스트용 노즐 설치                                         │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치                                     │-   │-   │필수│필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┨

┃        │정전대비 공조용 및 필수설비에 대한 예비 전원 공급 설비 설치                         │-   │-   │필수│필수┃

┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛

2. 운영기준

┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓

┃        │준 수 사 항                                                                         │안전관리등급            ┃

┃        │                                                                                    ├──┬──┬───┬──┨

┃        │                                                                                    │1   │2   │3     │4   ┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃실험    │실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입                                   │권장│필수│필수  │필수┃

┃구역    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃출입    │출입대장 비치 및 기록                                                               │-   │권장│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용                                              │권장│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │출입문 앞에 생물안전표지(고위험병원체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처   │필수│필수│필수  │필수┃

┃        │등)를 부착                                                                          │    │    │      │    ┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃실험    │지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기                   │필수│필수│필수  │필수┃

┃구역내활├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃동      │실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의                   │권장│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험 시 기계식 피펫 사용                                                            │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험 시 에어로졸 발생 최소화                                                        │권장│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지                              │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지                     │권장│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                     │권장│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련                   │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)                            │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │퇴실 시 샤워로 오염제거                                                             │-   │-   │권장  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련                                     │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │곤충 반입 시, 전용용기에 담아 반입                                                  │권장│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │곤충 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                           │-   │권장│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │취급하는 곤충은 식별 가능토록 표시: 개체식별 표식이 불가할 경우, 배양 용기 또는     │필수│필수│필수  │필수┃

┃        │케이지에 표기                                                                       │    │    │      │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에  │필수│필수│필수  │필수┃

┃        │보관                                                                                │    │    │      │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │곤충 탈출 방지 방안(모니터링 포함) 마련                                             │권장│필수│필수  │필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃생물    │고위험병원체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착      │필수│필수│필수  │필수┃

┃안전    ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃확보    │생물안전위원회 구성                                                                 │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │고위험병원체 전담관리자 및 생물안전관리책임자 임명                                  │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │생물안전관리자 지정                                                                 │권장│권장│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │생물안전교육 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시                                     │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │고위험병원체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관                                  │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관                                       │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │생물안전관리규정 마련 및 적용                                                       │권장│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용(3, 4등급 취급시설은 시설운영사항 포함)  │권장│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행    │-   │필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │고위험병원체 취급자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및      │-   │필수│필수  │필수┃

┃        │건강검진 실시)                                                                      │    │    │      │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종                                            │-   │권장│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련(3,4등급 취급시설은 의료체계 내용 포함)  │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │곤충의 사용관리 등에 관한 교육 이수 및 기관 내 교육 실시                            │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │곤충의 사용 및 반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지                                   │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │사용된 케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독(3-4등급 취급시설의 경우 훈증 또는     │권장│필수│필수  │필수┃

┃        │고압증기멸균)                                                                       │    │    │      │    ┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │곤충탈출 시 연구자 조치 절차 마련                                                   │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │케이지에 식별 가능한 표식(종, 계통, 연구책임자 등) 부착                             │필수│필수│필수  │필수┃

┠────┼──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃폐기물처│처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관                                   │필수│필수│필수  │필수┃

┃리      ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리                                              │필수│필수│필수  │필수┃

┃        ├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼───┼──┨

┃        │실험폐기물 처리에 대한 규정 마련                                                    │필수│필수│필수  │필수┃

┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━┷━━┛

별표 0001: 일반 취급시설(3ㆍ4등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서

  ■ 고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시 [별지 제1호서식]                                                           

  일반 취급시설(3ㆍ4등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서                                                                              

  ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.      점검일 : 20    .     .     .                                                   

─────┬───┬───────────┬────────────────────────────┬────────────

  취급시설│시설명│안전관리등급          │설치·운영책임자명                                      │전화번호                

          │      │[  ] 3등급 [  ] 4등급 │                                                        │                        

─────┴───┴───────────┴────────────────────────────┴────────────

──────────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  항      목                                                                                        │예  │아니오│해당없음  

────┬─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

  설치  │실험실(실험구역): 일반 구역과 구분(분리)                                                  │[  ]│[  ]  │[  ]      

  기준  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)                              │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치                                          │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치                                              │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치                                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │구역 내 문 상호열림 방지장치 설치(수동조작 가능)                                          │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │출입문: 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문 설치                                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │공조기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치                                                     │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │밀폐시설: 콘크리트벽에 둘러싸여진 별도의 실험전용건물(4등급 취급시설은 내진설계 반영)     │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │취급시설 유지보수에 필요한 공간 마련                                                      │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용                                   │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장하는 재질 사용                                │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │밀폐구역 내의 이음새: 시설의 완전밀폐가 가능한 비경화성 밀봉제 사용                       │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │외부에서 공급되는 진공펌프라인 설치 시 헤파 필터 장착                                     │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │내부벽: 설계 시 설정 압력의 1.25배 압력에 뒤틀림이나 손상이 없도록 설치                   │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │밀폐구역 내부 공기: 상시 음압유지 및 재순환 방지                                          │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │외부와 최대 음압구역간의 압력차: -24.5Pa이상 유지(실간차압 설정범위 ±30% 변동허용)       │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │시설 환기: 시간당 최소 10회 이상(4등급 취급시설은 최소 20회 이상)                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │배기시스템과 연동되는 급기시스템 설치                                                     │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │급기 덕트에 헤파 필터 설치                                                                │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │배기 덕트에 헤파 필터 설치(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 설치)                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │예비용 배기필터박스 설치                                                                  │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │급배기 덕트에 역류방지댐퍼(Back draft damper, BDD) 설치                                   │[  ]│[  ]  │[  ]      

        │                                                                                          ├──┼───┼─────

        ├─────────────────────────────────────────────┤[  ]│[  ]  │[  ]      

        │배기 헤파 필터 전단 부분은 기밀형 댐퍼 설치(4등급 취급시설은 버블타이트형 댐퍼 또는       │    │      │          

        │동급 이상의 댐퍼 설치)                                                                    │    │      │          

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │배기 헤파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 헤파 필터 박스: 3등급 취급시설은 1,000 Pa          │[  ]│[  ]  │[  ]      

        │이상 압력 30분간 견딤(누기율 10% 이내), 4등급 취급시설은 2,500 Pa 이상 압력 30분간        │    │      │          

        │견딤(누기율 1% 이내)                                                                      │    │      │          

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 취급시설은 눈세척기       │[  ]│[  ]  │[  ]      

        │제외) 설치                                                                                │    │      │          

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │밀폐구역 내 비상 샤워시설 설치(슈트형 4등급 취급시설은 제외)                              │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │오염 실험복 탈의용 화학적 샤워장치 설치                                                   │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │양압복 및 압축공기 호흡장치 설치(캐비넷형 4등급 취급시설은 제외)                          │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │고압증기멸균기 설치(3, 4등급 취급시설은 양문형 고압증기멸균기 설치)                       │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │생물안전작업대 설치                                                                       │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용                                        │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치        │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비           │[  ]│[  ]  │[  ]      

        │설치(4등급 취급시설은 고압증기멸균 설비 설치)                                             │    │      │          

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │폐수탱크 설치 및 압력기준(고압증기멸균 방식 : 최대 사용압력의 1.5배, 화학약품처리         │[  ]│[  ]  │[  ]      

        │방식; 수압 70kPa)에서 10분 이상 견딤                                                      │    │      │          

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │헤파 필터에 의한 배기(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 처리)                              │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │배관의 역류 방지 장치 설치                                                                │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │헤파 필터 박스의 제독 및 테스트용 노즐 설치                                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치                                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │정전대비 공조용 및 필수설비에 대한 예비 전원 공급 설비 설치                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────

────┬─────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  운영  │실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입                                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

  기준  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │출입대장 비치 및 기록                                                                     │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용                                                    │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │출입문 앞에 생물안전표지(고위험병원체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처         │[  ]│[  ]  │[  ]      

        │등)를 부착                                                                                │    │      │          

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │실험 시 기계식 피펫 사용                                                                  │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │실험 시 에어로졸 발생 최소화                                                              │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지                                    │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련 및 운영                 │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)                                  │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │퇴실 시 샤워로 오염제거                                                                   │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리방안 마련                                            │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │고위험병원체 취급 및 보존 장비(생물안전작업대, 원심분리기, 냉장고, 냉동고 등), 취급 및    │[  ]│[  ]  │[  ]      

        │보존구역 출입문: “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착                                      │    │      │          

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │기관생물안전위원회 구성                                                                   │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │고위험병원체의 전담관리자 및 생물안전관리책임자 임명                                      │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │생물안전관리자 지정                                                                       │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │생물안전교육 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시                                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │고위험병원체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관                                        │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관                                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │생물안전관리규정 마련 및 적용                                                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용(3, 4등급 취급시설은 시설운영사항 포함)        │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행          │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │고위험병원체 취급자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및            │[  ]│[  ]  │[  ]      

        │건강검진 실시)                                                                            │    │      │          

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종                                                  │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련(3·4등급 취급시설은 의료체계 내용 포함)       │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관                                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리                                                    │[  ]│[  ]  │[  ]      

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

        │실험폐기물 처리에 대한 규정 마련                                                          │[  ]│[  ]  │[  ]      

────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────

────┬─────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  계측  │밀폐구역 내 계측장비(온, 습도계, 차압계) 검교정서                                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

  장비  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

  검교정│자체 취급시설 검사에 사용된 계측장비(절연저항 측정기, 소음 측정기, 온·습도 측정기,       │[  ]│[  ]  │[  ]      

        │에어로졸 발생장치, 에어로졸 측정장치, 검증용 연기 발생 장치, 차압 측정기, 풍량 측정기,    │    │      │          

        │풍속 측정기, 전류 측정기, 유·무선 온도 validator, 유·무선 압력 validator, 진동 측정기,  │    │      │          

        │조도 측정기, 회전 속도 측정기) 검교정서                                                   │    │      │          

────┼─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────

  비고  │                                                                                                                    

────┴──────────────────────────────────────────────────────────

                                        점검자     소속:                   성명 :            (인)                             

                              설치·운영책임자                             성명 :            (인)                             

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]                                                                            

별표 0002: 대량배양 취급시설(3ㆍ4등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서

  ■ 고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시 [별지 제2호서식]                                                           

  대량배양 취급시설(3ㆍ4등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서                                                                          

  ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.      점검일 : 20    .     .     .                                                   

─────┬───┬───────────┬────────────────────────────┬────────────

  취급시설│시설명│안전관리등급          │설치·운영책임자명                                      │전화번호                

          │      │[  ] 3등급 [  ] 4등급 │                                                        │                        

─────┴───┴───────────┴────────────────────────────┴────────────

──────────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  항      목                                                                                        │예  │아니오│해당없음  

────┬─────────────────────────────────────────────┼──┼──┬┴─────

  설치  │실험실(실험구역): 일반 구역과 구분(분리)                                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

  기준  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치                                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험실 출입: 현관, 전실 등은 경유하도록 설치                                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │구역 내 문 상호열림 방지장치 설치(수동조작 가능)                                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │출입문: 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문 설치                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │공조 기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치                                                    │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐시설: 콘크리트벽에 둘러싸여진 별도의 실험전용건물(4등급 취급시설은 내진설계 반영)     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │취급시설 유지보수에 필요한 공간 마련                                                      │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │통제구역의 출입구는 에어락, 전실, 탈의실, 또는 이중문을 사용하여 다른 구역과 분리         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │장비 반출입이 가능한 문 설치(수동조작 가능)                                               │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장하는 재질 사용                                │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐구역 내의 이음새: 시설의 완전 밀폐가 가능한 비경화성 밀봉제 사용                      │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │외부에서 공급되는 진공펌프라인 설치 시 헤파 필터 장착                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │내부벽: 설계 시 설정 압력의 1.25배 압력에 뒤틀림이나 손상이 없도록 설치                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐구역 내의 이음새: 충격에 견딜 수 있는 재질, 청결을 위한 코팅                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐구역 내부 공기: 상시 음압유지 및 재순환 방지                                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │외부와 최대 음압구역간의 압력차: -24.5Pa 이상 유지(실간 차압 설정 범위 ±30% 변동허용)    │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │시설 환기: 시간당 최소 10회 이상(4등급 취급시설은 최소 20회 이상)                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배기시스템과 연동되는 급기시스템 설치                                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │급기 덕트에 헤파 필터 설치                                                                │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배기 덕트에 헤파 필터 설치(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 설치)                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │예비용 배기필터박스 설치                                                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │급배기 덕트에 역류방지댐퍼(Back draft damper, BDD) 설치                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배기 헤파 필터 전단 부분은 기밀형 댐퍼 설치(4등급 취급시설은 버블타이트형 댐퍼 또는       │[  ]│[  ]│[  ]        

        │동급 이상의 댐퍼 설치)                                                                    │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배기 헤파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 헤파 필터 박스: 최소 1,000Pa 이상 압력 견딤        │[  ]│[  ]│[  ]        

        │(누기율 10% 이내), 4등급 취급시설의 급배기 헤파 필터 박스 및 덕트: 최소 2,500Pa 압력      │    │    │            

        │견딤 (누기율 1%이내))                                                                     │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 취급시설은 눈세척기 제외) 설치│[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │오염 실험복 탈의 구역과 인접하여 비상 샤워시설 설치(슈트형 4등급 취급시설은 제외)         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │오염 실험복 탈의용 화학적 샤워장치 설치                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │양압복 및 압축공기 호흡장치 설치(캐비넷형 4등급 취급시설은 제외)                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고압증기멸균기 설치(3, 4등급 취급시설은 양문형 고압멸균기 설치)                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물안전작업대 설치                                                                       │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용                                        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고위험병원체의 외부 누출 방지 설계, 닫힘 상태에서 멸균 조작이 가능한 배양장치 설치.       │[  ]│[  ]│[  ]        

        │배양 장치 설치 직후 및 정기적으로 밀폐도 검사 실시                                        │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배양장치의 배기가스관에 제균용 필터 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 제균용 기기를       │[  ]│[  ]│[  ]        

        │부착하여 배기가스 처리하고 설치 직후 및 정기적으로 성능검사 실시                          │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐 상태에 관계된 부분을 개조 및 교환하는 경우, 해당 장치 및 기기의 밀폐도와             │[  ]│[  ]│[  ]        

        │성능검사 수행                                                                             │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배양장치 및 이에 직접 접속하는 기기 등에 대한 밀폐도 감지장치 설치                        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비           │[  ]│[  ]│[  ]        

        │설치(4등급 취급시설은 고압증기멸균 설비 설치)                                             │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │폐수탱크 설치 및 압력기준(고압증기멸균 방식; 최대 사용압력의 1.5배, 화학약품처리 방식;    │[  ]│[  ]│[  ]        

        │수압 70kPa)에서 10분 이상 견딤                                                            │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │헤파 필터에 의한 배기(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 처리)                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치                             │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배관의 역류 방지 장치 설치                                                                │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │헤파 필터 박스의 제독 및 테스트용 노즐 설치                                               │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │정전대비 공조용 및 필수설비에 대한 예비 전원 공급 설비 설치                               │[  ]│[  ]│[  ]        

────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────

────┬─────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────

  운영  │실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입                                         │[  ]│[  ]│[  ]        

  기준  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │출입대장 비치 및 기록                                                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용                                                    │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │출입문 앞에 생물안전표지(고위험병원체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처         │[  ]│[  ]│[  ]        

        │등)를 부착                                                                                │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험 시 기계식 피펫 사용                                                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험 시 에어로졸 발생 최소화                                                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지                                    │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │퇴실 시 샤워로 오염제거                                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배양실험 진행 중일 경우, 매일 1회 이상 배양용기의 밀폐도 확인                             │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배양장치에 접종, 시료 채취 및 이동 시 오염 발생 주의(오염 발생하는 경우 즉시 소독)        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물안전작업대 및 기타 장치의 제균용 필터 등은 교환직전 및 정기검사 시 멸균               │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험실 내에서 대량배양 실험복을 착용, 퇴실 시 탈의 및 샤워로 오염제거                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고위험병원체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착            │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │기관생물안전위원회 구성                                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고위험병원체의 전담관리자 및 생물안전관리책임자 임명                                      │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물안전관리자 지정                                                                       │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물안전교육 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고위험병원체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관                                        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관                                             │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │모든 설비 및 기기에는 검사 기록, 작동 기록 및 일련의 식별 번호 부여                       │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물안전관리규정 마련 및 적용                                                             │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용(3, 4등급 취급시설은 시설운영사항 포함)        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고위험병원체 취급자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및            │[  ]│[  ]│[  ]        

        │건강검진 실시)                                                                            │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종                                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련(3·4등급 취급시설은 의료체계 내용 포함)       │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │대량배양실험이 진행 중인 배양장치 등에 각 등급에 맞는 표시 부착                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관                                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리                                                    │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험폐기물 처리에 대한 규정 마련                                                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배양장치, 배양액, 오염된 장치 및 기기와 대량배양실험에 관계된 생물에서 유래하는 모든      │[  ]│[  ]│[  ]        

        │폐기물 및 폐액은 대량배양실험 종료 후 및 폐기 전에 불활성화                               │    │    │            

────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────

────┬─────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  계측  │밀폐구역 내 계측장비(온, 습도계, 차압계) 검교정서                                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

  장비  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

  검교정│자체 취급시설 검사에 사용된 계측장비(절연저항 측정기, 소음 측정기, 온·습도 측정기,       │[  ]│[  ]  │[  ]      

        │에어로졸 발생장치, 에어로졸 측정장치, 검증용 연기 발생 장치, 차압 측정기, 풍량 측정기,    │    │      │          

        │풍속 측정기, 전류 측정기, 유·무선 온도 validator, 유·무선 압력 validator, 진동 측정기,  │    │      │          

        │조도 측정기, 회전 속도 측정기) 검교정서                                                   │    │      │          

────┼─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────

  비고  │                                                                                                                    

────┴──────────────────────────────────────────────────────────

                                        점검자     소속:                   성명 :            (인)                             

                              설치·운영책임자                             성명 :            (인)                             

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]                                                                            

별표 0003: 일반동물이용 취급시설(3ㆍ4등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서

  ■ 고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시 [별지 제3호서식]                                                           

  일반동물이용 취급시설(3ㆍ4등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서                                                                      

  ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.      점검일 : 20    .     .     .                                                   

─────┬───┬───────────┬────────────────────────────┬────────────

  취급시설│시설명│안전관리등급          │설치·운영책임자명                                      │전화번호                

          │      │[  ] 3등급 [  ] 4등급 │                                                        │                        

─────┴───┴───────────┴────────────────────────────┴────────────

──────────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  항      목                                                                                        │예  │아니오│해당없음  

────┬─────────────────────────────────────────────┼──┼──┬┴─────

  설치  │실험실(실험구역): 일반구역과 구분(분리)                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

  기준  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치                                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치                                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │구역 내 문 상호열림 방지장치 설치(수동조작 가능)                                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │출입문: 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문 설치                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │공조기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치                                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐시설: 콘크리트벽에 둘러싸여진 별도의 실험전용건물(4등급 취급시설은 내진설계 반영)     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │취급시설 유지보수에 필요한 공간 마련                                                      │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │동물실험구역: 일반실험구역과 구분(분리)                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │입갱의실 근처에 샤워 설비를 마련                                                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물학적 제제 마련 등 일반 BL3 실험구역 마련                                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물학적 제제의 안전한 저장 공간 마련                                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │동물 반입을 위한 별도의 공간 마련                                                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │동물사육실과 동물실험 공간(외과, 해부 실험 수행 등)의 분리                                │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │취급시설 내 사료 및 깔짚 등의 저장 설비 또는 공간 설치                                    │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │케이지와 동물 사육 관련 기자재 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │폐기 전의 동물 사체 보관 장소 및 처리설비는 시설 내 별도의 밀폐구역에 설치                │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배수구를 설치할 경우, 오염물질의 제거 및 역류방지 장치 설치                               │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장하는 재질 사용                                │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐구역 내의 이음새: 시설의 완전밀폐가 가능한 비경화성 밀봉제 사용                       │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │외부에서 공급되는 진공펌프라인 설치 시 헤파 필터 장착                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │내부벽: 설계 시 설정 압력의 1.25배 압력에 뒤틀림이나 손상이 없도록 설치                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │동물사육실에 복층유리의 관찰창 설치                                                       │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │동물 탈출방지 설비 설치                                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐구역 내부 공기: 상시 음압유지 및 재순환 방지                                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │외부와 최대 음압구역간의 압력차: -24.5Pa 이상 유지(실간차압 설정 범위±30% 변동허용)      │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │시설 환기: 시간당 최소 10회 이상(4등급 취급시설은 최소 20회 이상)                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배기시스템과 연동되는 급기시스템 설치                                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배기 덕트에 헤파 필터 설치(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 설치)                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │예비용 배기필터박스 설치                                                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │급배기 덕트에 역류방지댐퍼(Back draft damper, BDD) 설치                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배기 헤파 필터 전단 부분은 기밀형 댐퍼 설치(4등급 취급시설은 버블타이트형 댐퍼 또는       │[  ]│[  ]│[  ]        

        │동급 이상의 댐퍼 설치)                                                                    │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배기 헤파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 헤파 필터 박스: 3등급 취급시설은 1,000 Pa          │[  ]│[  ]│[  ]        

        │이상 압력 30분간 견딤(누기율 10% 이내), 4등급 취급시설은 2,500 Pa 이상 압력 30분간        │    │    │            

        │견딤(누기율 1% 이내)                                                                      │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │급기 덕트에 헤파 필터 설치                                                                │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │별도의 급배기 덕트 설치                                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배기에 카본필터 등 냄새제거 장치 설치                                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │동물실은 외부와의 최소음압 70 Pa 유지                                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 취급시설은 눈세척기       │[  ]│[  ]│[  ]        

        │제외) 설치                                                                                │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐구역 내 비상 샤워시설 설치(슈트형 4등급 취급시설은 제외)                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │오염 실험복 탈의용 화학적 샤워장치 설치                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │양압복 및 압축공기 호흡장치 설치(캐비넷형 4등급 취급시설은 제외)                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │헤파 필터 장착 전동식 호흡 보호 장구 마련 (슈트형 4등급 취급시설 제외)                    │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고압증기멸균기 설치(3, 4등급 취급시설은 양문형 고압증기멸균기 설치)                       │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물안전작업대 설치                                                                       │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용                                        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │헤파 필터 장착 급ㆍ배기 시스템이 포함된 사육장치 설치(별도 덕트 연결)(4등급 취급시설은    │[  ]│[  ]│[  ]        

        │2단의 헤파 필터 처리)                                                                     │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │케이지는 동물의 움직임 등에 의해 뚜껑이 쉽게 열리지 않고 청소가 용이하며 소독 및 멸균     │[  ]│[  ]│[  ]        

        │가능한 재질로 만든 장비 설치                                                              │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │부검 및 케이지 등을 교체할 수 있는 음압 기능보유 작업대 등 설비 또는 작업 공간 마련       │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비           │[  ]│[  ]│[  ]        

        │설치(4등급 취급시설은 고압증기멸균 설비 설치)                                             │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │폐수탱크 설치 및 압력기준(고압증기멸균 방식; 최대 사용압력의 1.5배 이상, 화학약품처리     │[  ]│[  ]│[  ]        

        │방식; 수압 70 kPa 이상)에서 10분 이상 견딤                                                │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │헤파 필터에 의한 배기(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 처리)                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치설치                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배관의 역류 방지 장치 설치                                                                │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │헤파 필터 박스의 제독 및 테스트용 노즐 설치                                               │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │정전대비 공조용 및 필수설비에 대한 예비 전원 공급 설비 설치                               │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │동물 사육 및 동물 실험 공간 배기필터 전단에 프리필터 설치 (밀폐형케이지 사용 공간 제외)   │[  ]│[  ]│[  ]        

────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────

────┬─────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────

  운영  │실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입                                         │[  ]│[  ]│[  ]        

  기준  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │출입대장 비치 및 기록                                                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │전용 실험복 등 개인보호구비치 및 사용                                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │출입문 앞에 생물안전표지(고위험병원체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처         │[  ]│[  ]│[  ]        

        │등)를 부착                                                                                │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험 시 기계식 피펫 사용                                                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험 시 에어로졸 발생 최소화                                                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지                                    │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │퇴실 시 샤워로 오염제거                                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │동물 반입 시, 전용용기에 담아 반입                                                        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │동물 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동(중/대동물 제외)                                 │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │일회용 또는 일체형 주사기 사용(사용 후 전용 분리 용기에 넣어 멸균 후 폐기), 생물학적      │[  ]│[  ]│[  ]        

        │활성을 제거하여 폐기                                                                      │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │취급하는 동물은 식별 가능토록 표시: 획득하거나 태어난지 72시간 내에 표시                  │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고위험병원체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착            │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │기관생물안전위원회 구성                                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고위험병원체의 전담관리자 및 생물안전관리책임자 임명                                      │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물안전관리자 지정                                                                       │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물안전교육 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고위험병원체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관                                        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관                                             │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물안전관리규정 마련 및 적용                                                             │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용(3, 4등급 취급시설은 시설운영사항 포함)        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고위험병원체 취급자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및            │[  ]│[  ]│[  ]        

        │건강검진 실시)                                                                            │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종                                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련(3,4등급 취급시설은 의료체계 내용 포함)        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험동물의 사용·관리 등에 관한 교육 이수 및 기관 내 교육 실시                            │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │동물의 사용 및 반입·반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │사용된 동물케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독 (3-4등급 취급시설의 경우 훈증 또는      │[  ]│[  ]│[  ]        

        │고압증기멸균)                                                                             │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │동물탈출 시 연구자 조치 절차 마련                                                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관                                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리                                                    │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험폐기물 처리에 대한 규정 마련                                                          │[  ]│[  ]│[  ]        

────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────

────┬─────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  계측  │밀폐구역 내 계측장비(온, 습도계, 차압계) 검교정서                                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

  장비  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

  검교정│자체 취급시설 검사에 사용된 계측장비(절연저항 측정기, 소음 측정기, 온·습도 측정기,       │[  ]│[  ]  │[  ]      

        │에어로졸 발생장치, 에어로졸 측정장치, 검증용 연기 발생 장치, 차압 측정기, 풍량 측정기,    │    │      │          

        │풍속 측정기, 전류 측정기, 유·무선 온도 validator, 유·무선 압력 validator, 진동 측정기,  │    │      │          

        │조도 측정기, 회전 속도 측정기) 검교정서                                                   │    │      │          

────┼─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────

  비고  │                                                                                                                    

────┴──────────────────────────────────────────────────────────

                                        점검자     소속:                   성명 :            (인)                             

                              설치·운영책임자                             성명 :            (인)                             

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]                                                                            

별표 0004: 곤충이용 취급시설(3ㆍ4등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서

  ■ 고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시 [별지 제4호서식]                                                           

  곤충이용 취급시설(3ㆍ4등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서                                                                          

  ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.      점검일 : 20    .     .     .                                                   

─────┬───┬───────────┬────────────────────────────┬────────────

  취급시설│시설명│안전관리등급          │설치·운영책임자명                                      │전화번호                

          │      │[  ] 3등급 [  ] 4등급 │                                                        │                        

─────┴───┴───────────┴────────────────────────────┴────────────

──────────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  항      목                                                                                        │예  │아니오│해당없음  

────┬─────────────────────────────────────────────┼──┼──┬┴─────

  설치  │실험실(실험구역): 일반구역과 구분(분리)                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

  기준  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치                                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치                                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │구역 내 문 상호열림 방지장치 설치(수동조작 가능)                                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │출입문: 공기팽창 또는 압축밀봉이 가능한 문 설치                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │공조기기실은 밀폐구역과 인접하여 설치                                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐시설: 콘크리트벽에 둘러싸여진 별도의 실험전용건물(4등급 취급시설은 내진설계 반영)     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │취급시설 유지보수에 필요한 공간 마련                                                      │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │곤충사육구역: 일반실험구역과 구분(분리)                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │입갱의실 근처에 샤워 설비를 마련                                                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물학적 제제 마련 등 일반 BL3 실험구역 마련                                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물학적 제제의 안전한 저장 공간 마련                                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │곤충 반입을 위한 별도의 공간 마련                                                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │케이지와 곤충 사육 관련 기자재 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배수구를 설치할 경우, 오염물질의 제거, 역류방지 장치 및 곤충탈출방지 설치                 │[  ]│[  ]│[  ]        

        │(곤충탈출방지는 2등급 이상 필수)                                                          │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐구역 내부 벽체는 콘크리트 등 밀폐를 보장하는 재질 사용                                │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐구역 내의 이음새: 시설의 완전밀폐가 가능한 비경화성 밀봉제 사용                       │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │외부에서 공급되는 진공펌프라인 설치 시 헤파 필터 장착                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │내부벽: 설계 시 설정 압력의 1.25배 압력에 뒤틀림이나 손상이 없도록 설치                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │방충망 또는 끈끈이 등 탈출방지 설비 설치, 단, 모기 등 날 수 있는 곤충을 취급할 경우       │[  ]│[  ]│[  ]        

        │밀폐 구역(주출입구 및 사육구역 전실) 출입문에 에어커튼 등 탈출방지 시설 설치              │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐구역 내부 공기: 상시 음압유지 및 재순환 방지                                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │외부와 최대 음압구역간의 압력차: -24.5Pa 이상 유지(실간차압 설정 범위 ±30% 변동허용)     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │시설 환기: 시간당 최소 10회 이상(4등급 취급시설은 최소 20회 이상)                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배기시스템과 연동되는 급기시스템 설치                                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배기 덕트에 헤파 필터 설치(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 설치)                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │예비용 배기필터박스 설치                                                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │급배기 덕트에 역류방지댐퍼(Back draft damper, BDD) 설치                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배기 헤파 필터 전단 부분은 기밀형 댐퍼 설치(4등급 취급시설은 버블타이트형 댐퍼 또는       │[  ]│[  ]│[  ]        

        │동급 이상의 댐퍼 설치)                                                                    │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배기 헤파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 헤파 필터 박스: 3등급 취급시설은 1,000 Pa          │[  ]│[  ]│[  ]        

        │이상 압력 30분간 견딤(누기율 10% 이내), 4등급 취급시설은 2,500 Pa 이상 압력 30분간        │    │    │            

        │견딤(누기율 1% 이내)                                                                      │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │별도의 급배기 덕트 설치                                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │급기 덕트에 헤파 필터 설치                                                                │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 취급시설은 눈세척기 제외) 설치│[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │밀폐구역내 비상 샤워시설 설치(슈트형 4등급 취급시설은 제외)                               │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │오염 실험복 탈의용 화학적 샤워장치 설치                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │양압복 및 압축공기 호흡장치 설치(캐비넷형 4등급 취급시설은 제외)                          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │헤파 필터 장착 전동식 호흡 보호 장구 마련(슈트형 4등급 취급시설 제외)                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고압증기멸균기 설치(3, 4등급 취급시설은 양문형 고압증기멸균기 설치)                       │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물안전작업대 설치                                                                       │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용                                        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │케이지는 곤충 탈출 방지 기능이 있고 청소가 용이하며 소독 및 멸균 가능한 재질로 만든 장비 설치│[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │곤충 사육(배양 포함) 및 감염 실험 등을 수행할 수 있는 물리적 밀폐장비 마련                │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비           │[  ]│[  ]│[  ]        

        │설치(4등급 취급시설은 고압증기멸균 설비 설치)                                             │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │폐수탱크 설치 및 압력기준(고압증기멸균 방식; 최대 사용압력의 1.5배, 화학약품처리 방식;    │[  ]│[  ]│[  ]        

        │수압 70 kPa)에서 10분 이상 견딤                                                           │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │헤파 필터에 의한 배기(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 처리)                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치                             │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배관의 역류 방지 장치 설치                                                                │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │헤파 필터 박스의 제독 및 테스트용 노즐 설치                                               │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │정전대비 공조용 및 필수설비에 대한 예비 전원 공급 설비 설치                               │[  ]│[  ]│[  ]        

────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────

────┬─────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────

  운영  │실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입                                         │[  ]│[  ]│[  ]        

  기준  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │출입대장 비치 및 기록                                                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용                                                    │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │출입문 앞에 생물안전표지(고위험병원체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착│[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험 시 기계식 피펫 사용                                                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험 시 에어로졸 발생 최소화                                                              │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지                                    │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험구역내식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지                             │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │퇴실 시 샤워로 오염제거                                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │곤충 반입 시, 전용용기에 담아 반입                                                        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │곤충 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                                 │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │취급하는 곤충은 식별 가능토록 표시: 개체식별 표식이 불가할 경우, 배양 용기 또는 케이지에 표기│[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │곤충 탈출 방지 방안(모니터링 포함) 마련                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고위험병원체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착            │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │기관생물안전위원회 구성                                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고위험병원체의 전담관리자 및 생물안전관리책임자 임명                                      │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물안전관리자 지정                                                                       │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물안전교육 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고위험병원체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관                                        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관                                             │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │생물안전관리규정 마련 및 적용                                                             │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용(3, 4등급 취급시설은 시설운영사항 포함)        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행          │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │고위험병원체 취급자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및            │[  ]│[  ]│[  ]        

        │건강검진 실시)                                                                            │    │    │            

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종                                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련(3,4등급 취급시설은 의료체계 내용 포함)        │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │곤충의 사용관리 등에 관한 교육 이수 및 기관 내 교육 실시                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │곤충의 사용 및 반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지                                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │사용된 케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독(3-4등급 취급시설의 경우 훈증 또는 고압증기멸균)│[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │곤충탈출 시 연구자 조치 절차 마련                                                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │케이지에 식별 가능한 표식(종, 계통, 연구책임자 등) 부착                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관                                         │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리                                                    │[  ]│[  ]│[  ]        

        ├─────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

        │실험폐기물 처리에 대한 규정 마련                                                          │[  ]│[  ]│[  ]        

────┴─────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────

────┬─────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  계측  │밀폐구역 내 계측장비(온, 습도계, 차압계) 검교정서                                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

  장비  ├─────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

  검교정│자체 취급시설 검사에 사용된 계측장비(절연저항 측정기, 소음 측정기, 온·습도 측정기,       │[  ]│[  ]  │[  ]      

        │에어로졸 발생장치, 에어로졸 측정장치, 검증용 연기 발생 장치, 차압 측정기, 풍량 측정기,    │    │      │          

        │풍속 측정기, 전류 측정기, 유·무선 온도 validator, 유·무선 압력 validator, 진동 측정기,  │    │      │          

        │조도 측정기, 회전 속도 측정기) 검교정서                                                   │    │      │          

────┼─────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────

  비고  │                                                                                                                    

────┴──────────────────────────────────────────────────────────

                                        점검자     소속:                   성명 :            (인)                             

                              설치·운영책임자                             성명 :            (인)                             

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]                                                                            

별표 0005: 일반 취급시설(1ㆍ2등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서

  ■ 고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시 [별지 제5호서식]                                                             

  일반 취급시설(1ㆍ2등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서                                                                                

  ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.      점검일 : 20    .     .     .                                                     

─────┬───┬───────────┬─────────────────────────────┬────────────

  취급시설│시설명│안전관리등급          │설치·운영책임자명                                        │전화번호                

          │      │[  ] 1등급 [  ] 2등급 │                                                          │                        

─────┴───┴───────────┴─────────────────────────────┴────────────

───────────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  항      목                                                                                          │예  │아니오│해당없음  

───┬───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

  설치│실험실(실험구역): 일반 구역과 구분(분리)                                                      │[  ]│[  ]  │[  ]      

  기준├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)                                  │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치                                              │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치                                                  │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치                                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용                                       │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기 설치                                       │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고압증기멸균기 설치                                                                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │생물안전작업대 설치                                                                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용                                            │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치            │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험 폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치         │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │헤파 필터에 의한 배기                                                                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치                                 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │배관의 역류 방지 장치 설치                                                                    │[  ]│[  ]  │[  ]      

───┴───────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────

───┬───────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  운영│실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입                                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

  기준├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │출입대장 비치 및 기록                                                                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용                                                        │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │출입문 앞에 생물안전표지(고위험병원체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착  │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험 시 기계식 피펫 사용                                                                      │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험 시 에어로졸 발생 최소화                                                                  │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지                                        │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)                                      │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리방안 마련                                                │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고위험병원체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착                │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │기관생물안전위원회 구성                                                                       │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고위험병원체 전담관리자 및 생물안전관리책임자 임명                                            │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │생물안전관리자 지정                                                                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │생물안전교육 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시                                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고위험병원체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관                                            │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관                                                 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │생물안전관리규정 마련 및 적용                                                                 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용                                                   │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행              │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고위험병원체 취급자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시) │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종                                                      │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련                                                   │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관                                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리                                                        │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험폐기물 처리에 대한 규정 마련                                                              │[  ]│[  ]  │[  ]      

───┼───────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────

  비고│                                                                                                                        

───┴────────────────────────────────────────────────────────────

                                        점검자     소속:                   성명 :            (인)                               

                              설치·운영책임자                             성명 :            (인)                               

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]                                                                              

별표 0006: 대량배양 취급시설(1ㆍ2등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서

  ■ 고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시 [별지 제6호서식]                                                             

  대량배양 취급시설(1ㆍ2등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서                                                                            

  ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.      점검일 : 20    .     .     .                                                     

─────┬───┬───────────┬─────────────────────────────┬────────────

  취급시설│시설명│안전관리등급          │설치·운영책임자명                                        │전화번호                

          │      │[  ] 1등급 [  ] 2등급 │                                                          │                        

─────┴───┴───────────┴─────────────────────────────┴────────────

───────────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  항      목                                                                                          │예  │아니오│해당없음  

───┬───────────────────────────────────────────────┼──┼──┬┴─────

  설치│대량배양 실험실(실험구역): 일반 구역과 구분(분리)                                             │[  ]│[  ]│[  ]        

  기준├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치                                              │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │실험실 출입: 현관, 전실 등은 경유하도록 설치                                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치                                               │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │장비 반출입이 가능한 문 설치(수동조작 가능)                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │밀폐구역 내의 이음새: 충격에 견딜 수 있는 재질, 청결을 위한 코팅                              │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │시설 환기: 시간당 최소 10회 이상                                                              │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기 설치                                                     │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │오염 실험복 탈의 구역과 인접하여 비상 샤워시설 설치                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │고압증기멸균기 설치                                                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │생물안전작업대 설치                                                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용                                            │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │고위험병원체의 외부 누출 방지 설계, 닫힘 상태에서 멸균 조작이 가능한 배양장치 설치.           │[  ]│[  ]│[  ]        

      │배양 장치 설치 직후 및 정기적으로 밀폐도 검사 실시                                            │    │    │            

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │배양장치의 배기가스관에 제균용 필터 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 제균용 기기를           │[  ]│[  ]│[  ]        

      │부착하여 배기가스 처리하고 설치 직후 및 정기적으로 성능검사 실시                              │    │    │            

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │밀폐 상태에 관계된 부분을 개조 및 교환하는 경우, 해당 장치 및 기기의 밀폐도와                 │[  ]│[  ]│[  ]        

      │성능검사 수행                                                                                 │    │    │            

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치            │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │실험 폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치         │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │헤파 필터에 의한 배기                                                                         │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치                                 │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │배관의 역류 방지 장치 설치                                                                    │[  ]│[  ]│[  ]        

───┴───────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────

───┬───────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────

  운영│실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입                                             │[  ]│[  ]│[  ]        

  기준├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │출입대장 비치 및 기록                                                                         │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용                                                        │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │출입문 앞에 생물안전표지(고위험병원체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착  │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 대량배양 실험구역을 나올 때 손 씻기 │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의                             │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │실험 시 기계식 피펫 사용                                                                      │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │실험 시 에어로졸 발생 최소화                                                                  │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지                                        │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지                               │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                               │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련                             │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │실험종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)                                       │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련                                               │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │배양장치에 접종, 시료 채취 및 이동 시 오염 발생 주의(오염 발생하는 경우 즉시 소독)            │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │고위험병원체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착                │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │기관생물안전위원회 구성                                                                       │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │고위험병원체 전담관리자 및 생물안전관리책임자 임명                                            │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │생물안전관리자 지정                                                                           │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │생물안전교육 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시                                               │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │고위험병원체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관                                            │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관                                                 │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │생물안전관리규정 마련 및 적용                                                                 │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행              │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │고위험병원체 취급자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및                │[  ]│[  ]│[  ]        

      │건강검진 실시)                                                                                │    │    │            

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종                                                      │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련                                                   │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │대량배양실험이 진행 중인 배양장치 등에 각 등급에 맞는 표시 부착                               │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관                                             │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리                                                        │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │실험폐기물 처리에 대한 규정 마련                                                              │[  ]│[  ]│[  ]        

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────

      │배양장치, 배양액, 오염된 장치 및 기기와 대량배양실험에 관계된 생물에서 유래하는 모든          │[  ]│[  ]│[  ]        

      │폐기물 및 폐액은 대량배양실험 종료 후 및 폐기 전에 불활성화                                   │    │    │            

───┼───────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────

  비고│                                                                                                                        

───┴────────────────────────────────────────────────────────────

                                        점검자     소속:                   성명 :            (인)                               

                              설치·운영책임자                             성명 :            (인)                               

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]                                                                              

별표 0007: 일반동물이용 취급시설(1ㆍ2등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서

  ■ 고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시 [별지 제7호서식]                                               

  일반동물이용 취급시설(1ㆍ2등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서                                                          

  ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.      점검일 : 20    .     .     .                                       

─────┬───┬───────────┬──────────────────────┬────────────

  취급시설│시설명│안전관리등급          │설치·운영책임자명                          │전화번호                

          │      │[  ] 1등급 [  ] 2등급 │                                            │                        

─────┴───┴───────────┴──────────────────────┴────────────

────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  항      목                                                                            │예  │아니오│해당없음  

───┬────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

  설치│실험실(실험구역): 일반 구역과 구분(분리)                                        │[  ]│[  ]  │[  ]      

  기준├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)                    │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치                                │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치                                    │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │장비 등 기자재 반출입을 위한 문 또는 구역 설치                                  │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │동물실험구역: 일반실험구역과 구분(분리)                                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │입갱의실 근처에 샤워 설비를 마련                                                │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │생물학적 제제의 안전한 저장 공간 마련                                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │동물 반입을 위한 별도의 공간 마련                                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │동물사육실과 동물실험 공간(외과, 해부 실험 수행 등)의 분리                      │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │동물 시설 내 사료 및 깔짚 등의 저장 설비 또는 공간 설치                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │케이지와 동물 사육 관련 기자재 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치                 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │폐기 전의 동물 사체 보관 장소 및 처리설비는 시설 내 별도의 밀폐구역에 설치      │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │배수구를 설치할 경우, 오염물질의 제거 및 역류방지 장치 설치                     │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │동물 탈출방지 설비 설치                                                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │급기 덕트에 헤파 필터 설치                                                      │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │별도의 급배기 덕트 설치                                                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │배기에 카본필터 등 냄새제거 장치 설치                                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기 설치                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고압증기멸균기 설치                                                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │생물안전작업대 설치                                                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용                              │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │헤파 필터 장착 급?배기 시스템이 포함된 사육장치 설치(별도 덕트 연결)           │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │케이지는 동물의 움직임 등에 의해 뚜껑이 쉽게 열리지 않고 청소가 용이하며 소독 및 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      │멸균 가능한 재질로 만든 장비 설치                                               │    │      │          

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │부검 및 케이지 등을 교체할 수 있는 음압 기능보유 작업대 등 설비 또는 공간 마련  │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고형 폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치│[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험 폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치│[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │헤파 필터에 의한 배기                                                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치                   │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │배관의 역류 방지 장치 설치                                                      │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │동물실험구역 등 냄새가 많이 발생할 수 있는 구역의 경우 배기에 카본필터 설치     │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │동물 사육 및 동물 실험 공간 배기필터 전단에 프리필터 설치 (밀폐형케이지 사용 공간 제외) │[  ]│[  ]  │[  ]      

───┴────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────

───┬────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  운영│실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

  기준├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │출입대장 비치 및 기록                                                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │전용 실험복 등 보호장구 비치 및 사용                                            │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │출입문 앞에 생물안전표지(고위험병원체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      │등)를 부착                                                                      │    │      │          

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험 시 기계식 피펫 사용                                                        │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험 시 에어로졸 발생 최소화                                                    │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지                          │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험구역 내 식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지                 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │감염성물질 운반 시 견관 밀폐 용기에 담아 이동                                   │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)                        │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련                                 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │동물 반입 시, 전용용기에 담아 반입                                              │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │동물 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동(중/대동물 제외)                       │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │일회용 또는 일체형 주사기 사용(사용 후 전용 분리 용기에 넣어 멸균 후 폐기), 생물학적 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      │활성을 제거하여 폐기                                                            │    │      │          

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │취급하는 동물은 식별 가능토록 표시: 태어난 지 72시간 내에 표시                  │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관│[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고위험병원체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착  │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │기관생물안전위원회 구성                                                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고위험병원체 전담관리자 및 생물안전관리책임자 임명                              │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │생물안전관리자 지정                                                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │생물안전교육 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시                                 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고위험병원체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관                              │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관                                   │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │생물안전관리규정 마련 및 적용                                                   │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용                                     │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │감염성물질이 들어 있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행│[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고위험병원체 취급자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및  │[  ]│[  ]  │[  ]      

      │건강검진 실시)                                                                  │    │      │          

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종                                        │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련                                     │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험동물의 사용·관리 등에 관한 교육 이수 및 기관 내 교육 실시                  │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │동물의 사용 및 반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │사용된 동물케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │동물탈출 시 연구자 조치 절차 마련                                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리                                          │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험폐기물 처리에 대한 규정 마련                                                │[  ]│[  ]  │[  ]      

───┼────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────

  비고│                                                                                                          

───┴─────────────────────────────────────────────────────

                                        점검자     소속:                   성명 :            (인)                 

                              설치·운영책임자                             성명 :            (인)                 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]                                                                

별표 0008: 곤충이용 취급시설(1ㆍ2등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서

  ■ 고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시 [별지 제8호서식]                                                             

  곤충이용 취급시설(1ㆍ2등급) 설치ㆍ운영 점검 결과서                                                                            

  ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.      점검일 : 20    .     .     .                                                     

─────┬───┬───────────┬─────────────────────────────┬────────────

  취급시설│시설명│안전관리등급          │설치·운영책임자명                                        │전화번호                

          │      │[  ] 1등급 [  ] 2등급 │                                                          │                        

─────┴───┴───────────┴─────────────────────────────┴────────────

───────────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  항      목                                                                                          │예  │아니오│해당없음  

───┬───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

  설치│실험실(실험구역): 일반구역과 구분(분리)                                                       │[  ]│[  ]  │[  ]      

  기준├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │주 출입구 잠금장치 설치(카드, 지문인식시스템, 보안시스템 등)                                  │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험실 출입 전 개인의류 및 실험복 보관 장소 설치                                              │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험실 출입: 현관, 전실 등을 경유하도록 설치                                                  │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │기자재, 장비 등 반출입을 위한 문 또는 구역 설치                                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │곤충사육구역: 일반실험구역과 구분(분리)                                                       │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │입갱의실 근처에 샤워 설비를 마련                                                              │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │생물학적 제제의 안전한 저장 공간 마련                                                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │곤충 반입을 위한 별도의 공간 마련                                                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │케이지와 곤충 사육 관련 기자재 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │배수구를 설치할 경우, 오염물질의 제거, 역류방지 장치 및 곤충탈출방지 설치                     │[  ]│[  ]  │[  ]      

      │(곤충탈출방지는 2등급 이상 필수)                                                              │    │      │          

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │밀폐구역 내부: 화학적 살균, 훈증소독이 가능한 재질 사용                                       │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │방충망 또는 끈끈이 등 탈출방지 설비 설치, 단, 모기 등 날 수 있는 곤충을 취급할 경우           │[  ]│[  ]  │[  ]      

      │밀폐 구역(주출입구 및 사육구역 전실) 출입문에 에어커튼 등 탈출방지 시설 설치                  │    │      │          

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │별도의 급배기 덕트 설치                                                                       │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │급기 덕트에 헤파 필터 설치                                                                    │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기 및 눈 세척기(슈트형 4등급 취급시설은 눈세척기 제외) 설치│[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │밀폐구역내 비상 샤워시설 설치(슈트형 4등급 취급시설은 제외)                                   │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │헤파 필터 장착 전동식 호흡 보호 장구 마련(슈트형 4등급 취급시설 제외)                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고압증기멸균기 설치(3, 4등급 취급시설은 양문형 고압증기멸균기 설치)                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │생물안전작업대 설치                                                                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │에어로졸의 외부 유출 방지능이 있는 원심분리기 사용                                            │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │케이지는 곤충 탈출 방지 기능이 있고 청소가 용이하며 소독 및 멸균 가능한 재질로 만든 장비 설치 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │곤충 사육(배양 포함) 및 감염 실험 등을 수행할 수 있는 물리적 밀폐장비 마련                    │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │폐기물: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치            │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      │설치(4등급 취급시설은 고압증기멸균 설비 설치)                                                 │    │      │          

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │헤파 필터에 의한 배기(4등급 취급시설은 2단의 헤파 필터 처리)                                  │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │시설외부와 연결되는 통신 시설 및 시설 내부 모니터링 장치 설치                                 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │배관의 역류 방지 장치 설치                                                                    │[  ]│[  ]  │[  ]      

───┴───────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────

───┬───────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────

  운영│실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입                                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

  기준├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │출입대장 비치 및 기록                                                                         │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │전용 실험복 등 개인보호구 비치 및 사용                                                        │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │출입문 앞에 생물안전표지(고위험병원체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착  │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험 시 기계식 피펫 사용                                                                      │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험 시 에어로졸 발생 최소화                                                                  │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지                                        │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험구역내식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지                                 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │감염성물질 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │외부에서 유입 가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리방안 마련                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)                                      │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리 방안 마련                                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │곤충 반입 시, 전용용기에 담아 반입                                                            │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │곤충 운반 시 견고한 밀폐 용기에 담아 이동                                                     │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │취급하는 곤충은 식별 가능토록 표시: 개체식별 표식이 불가할 경우, 배양 용기 또는 케이지에 표기 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관       │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │곤충 탈출 방지 방안(모니터링 포함) 마련                                                       │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고위험병원체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): “생물위해(Biohazard)" 표시 등 부착                │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │기관생물안전위원회 구성                                                                       │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고위험병원체 전담관리자 및 생물안전관리책임자 임명                                            │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │생물안전관리자 지정                                                                           │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │생물안전교육 이수 및 기관 내 생물안전 교육 실시                                               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고위험병원체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관                                            │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관                                                 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │생물안전관리규정 마련 및 적용                                                                 │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │절차를 포함한 기관생물안전지침 마련 및 적용                                                   │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │감염성물질이 들어있는 물건 개봉: 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장비에서 수행              │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │고위험병원체 취급자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시) │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │취급 병원체에 대한 백신이 있는 경우 접종                                                      │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련(3,4등급 취급시설은 의료체계 내용 포함)            │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │곤충의 사용관리 등에 관한 교육 이수 및 기관 내 교육 실시                                      │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │곤충의 사용 및 반출에 대한 사항 기록 관리 및 유지                                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │사용된 케이지 및 사육용 부자재는 사용 후 소독(3-4등급 취급시설의 경우 훈증 또는               │[  ]│[  ]  │[  ]      

      │고압증기멸균)                                                                                 │    │      │          

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │곤충탈출 시 연구자 조치 절차 마련                                                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │케이지에 식별 가능한 표식(종, 계통, 연구책임자 등) 부착                                       │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │처리 전 폐기물: 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관                                             │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리                                                        │[  ]│[  ]  │[  ]      

      ├───────────────────────────────────────────────┼──┼───┼─────

      │실험폐기물 처리에 대한 규정 마련                                                              │[  ]│[  ]  │[  ]      

───┼───────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────

  비고│                                                                                                                        

───┴────────────────────────────────────────────────────────────

                                        점검자     소속:                   성명 :            (인)                               

                              설치·운영책임자                             성명 :            (인)                               

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]                                                                              

별표 0009: 고위험병원체 수송내역서

  ■ 고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시 [별지 제9호서식]                                                           

  고위험병원체 수송내역서                                                                                                     

─────┬────────────────┬────────────────────────────────────────

  발송기관│기관(명칭)                      │성명(대표자)                                                                    

          ├────────────────┴────────────────────────────────────────

          │주소                                                                                                              

          ├───────┬────────┬────────────────────────────────────────

          │고위험병원체의│성명            │전화번호                                                                        

          │전담관리자    ├────────┼────────────────────────────────────────

          │              │소속            │직위                                                                            

          ├───────┼────────┼────────────────────────────────────────

          │발송자        │성명            │전화번호                                                                        

          │              ├────────┼────────────────────────────────────────

          │              │소속            │직위                                                                            

─────┴───────┴────────┴────────────────────────────────────────

─────┬────────────────┬────────────────────────────────────────

  수신기관│기관명                          │성명(대표자)                                                                    

          ├────────────────┴────────────────────────────────────────

          │주소                                                                                                              

          ├───────┬────────┬────────────────────────────────────────

          │고위험병원체의│성명            │전화번호                                                                        

          │전담관리자    ├────────┼────────────────────────────────────────

          │              │소속            │직위                                                                            

          ├───────┼────────┼────────────────────────────────────────

          │수령자        │성명            │전화번호                                                                        

          │              ├────────┼────────────────────────────────────────

          │              │소속            │직위                                                                            

─────┴───────┴────────┴────────────────────────────────────────

─────┬─────────────────────────────────────────────────────────

  신고여부│ 고위험병원체를 수송하기 전, 사전에 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 의거한                                

          │고위험병원체 이동신고, 반입허가, 인수신고 등의 절차를 이행하였는지 확인하시기 바랍니다.                           

─────┴─────────────────────────────────────────────────────────

─────┬─┬───────┬───┬──┬─────┬──────────────────────────────────

  수송내역│  │고위험병원체명│포장  │수량│위해수준* │운송상태                                                            

          │  │              │형태  │    │          │                                                                    

          │  │              │(단위)│    │          │                                                                    

          ├─┼───────┼───┼──┼─────┼──────────────────────────────────

          │1 │              │      │    │          │[  ]냉동 [  ]냉장 [  ]상온                                          

          ├─┼───────┼───┼──┼─────┼──────────────────────────────────

          │2 │              │      │    │          │[  ]냉동 [  ]냉장 [  ]상온                                          

          ├─┼───────┼───┼──┼─────┼──────────────────────────────────

          │3 │              │      │    │          │[  ]냉동 [  ]냉장 [  ]상온                                          

          ├─┼───────┼───┼──┼─────┼──────────────────────────────────

          │4 │              │      │    │          │[  ]냉동 [  ]냉장 [  ]상온                                          

          ├─┼───────┼───┼──┼─────┼──────────────────────────────────

          │5 │              │      │    │          │[  ]냉동 [  ]냉장 [  ]상온                                          

─────┴─┴───────┴───┴──┴─────┴──────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작성방법 및 유의사항                                                                                                        

───────────────────────────────────────────────────────────────

  * 위해수준: 고위험병원체가 포함되는 수송물질의 인체 병원성, 감염성, 전파력 등을 고려하여 상, 중, 하로 구분하여 표기합니다.  

  ※ 고위험병원체는 생물테러에 악용될 수 있으며, 유출될 경우 국민건강에 심각한 위해를 줄 수 있으므로 안전한                   

     수송에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.                                                                                    

───────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]                                                                                                

별표 0010: 고위험병원체 생물안전 사고보고서

  ■ 고위험병원체 취급시설 및 안전관리에 관한 고시 [별지 제10호서식]    이 신고서는 「전자정부법」 제33조에 따라    

                                                                        전자문서로 제출할 수 있습니다.              

  고위험병원체 생물안전 사고보고서                                                                                  

──────┬────────┬────────────────────┬─────────────────────

  접수번호  │                │접수일                                  │                                          

──────┴────────┴────────────────────┴─────────────────────

──────┬─────────────────────────────┬─────────────────────

  신고자    │기관(명칭)                                                │사업자등록번호                            

            ├─────────────────────────────┼─────────────────────

            │성명(대표자)                                              │전화번호                                  

            ├─────────────────────────────┴─────────────────────

            │주소                                                                                                  

            ├───────┬─────────────────────┬─────────────────────

            │고위험병원체의│성명                                      │직위                                      

            │전담관리자    ├─────────────────────┼─────────────────────

            │              │소속                                      │전화번호                                  

──────┴───────┴─────────────────────┴─────────────────────

──────┬───────────────────────────────────────────────────

  사고 개요 │일시:                                                                                                 

            │                  년      월      일(   요일)      시     분                                          

            ├───────────────────────────────────────────────────

            │장소:                                                                                                 

            ├───────────────────────────────────────────────────

            │사고경위(육하 원칙에 의거 기술)                                                                       

            ├───────────────────────────────────────────────────

            │사고원인:                                                                                             

            ├─────┬───────────────────────┬─────────────────────

            │고위험    │명칭                                          │관리번호                                  

            │병원체    ├───────────────────────┴─────────────────────

            │          │피해내용:                                                                                 

            │          ├─────────────────────────────────────────────

            │          │조치내용:                                                                                 

            ├─────┼───────────────────────┬─────────────────────

            │사고자    │성명                                          │직위                                      

            │(피해자)  ├───────────────────────┼─────────────────────

            │          │소속                                          │전화번호                                  

            │          ├───────────────────────┴─────────────────────

            │          │피해내용:                                                                                 

            │          ├─────────────────────────────────────────────

            │          │조치내용:                                                                                 

──────┴─────┴─────────────────────────────────────────────

──────┬───────────────────────────────────────────────────

  종합의견  │                                                                                                      

──────┴───────────────────────────────────────────────────

           년       월      일                                                                                      

                                                       신고자                           (인)                        

    질병관리청장 귀하                                                                                               

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]                                                                                      


부칙

부칙 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 공포정보: 20200914 (공포번호: 2020-5)