# 열공급시설의 검사기준
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20210101, 시행일자=20210101, 소관부처=산업통상자원부)
행정규칙번호: 2020-216
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 열공급시설의 검사기준
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20210101
발령번호: 2020-216
시행일자: 20210101
소관부처: 산업통상자원부
담당부서기관: 산업통상자원부(신산업분산에너지과)
현행여부: Y

조문내용:
['            제1장 총칙', '제1조 (목적) ① 이 기준은 「집단에너지사업법」(이하 "법"이라 한다) 제23조 제1항 및 제3항과 동법시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제34조제2호의 규정에 의하여 열공급시설의 검사기준ㆍ방법 기타 검사에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.', '제2조 (용어의 정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.1. "사용전 검사"라 함은 법 제23조제1항의 규정에 의하여 열공급시설의 설치 또는 변경공사를 한 때에 그 공사의 공정별로 받는 검사로서 설치ㆍ시공 상태 및 운전성능을 확인하는 검사를 말한다.2. "정기검사"라 함은 법 제23조제3항의 규정에 의하여 열공급시설에 대하여 정기적으로 받는 검사로서 손실ㆍ소모현황 및 운전성능을 확인하는 검사를 말한다.3. "기술기준"이라 함은 법 제21조의 규정에 의하여 산업통상자원부장관이 고시하는 집단에너지시설의 기술기준을 말한다.4. "배관"이라 함은 열원시설에 부속되어 시설 상호간을 연결하는 관 및 부속기기(열원시설과 동일구내에 설치되는 순환펌프 이전까지의 관과 증기헤더를 포함)를 말한다.5. "열수송관"이라 함은 열매체를 수송하는 기기 및 그 부속기기로서 규칙 제2조제2호 가목의 시설을 말한다.6. "감시시스템"이라 함은 열수송관의 보온재 내부에 전선(감지선)을 설치하고 전기적인 신호로 보온재의 수분 흡수정도를 측정하여 열수송관의 누설을 원격 또는 현장 감시하는 장치를 말한다.7. "열화상카메라"라 함은 사물에서 방사하는 적외선을 검출하여 대상의 온도를 시각적으로 촬영하는 장비를 말한다.② 제1항에 규정된 것외에 이 기준에 특별한 규정이 없는 용어의 정의는 기술기준이 정하는 바에 따른다.', '제3조 (검사기관) 사용전 검사 및 정기검사는 한국에너지공단이 실시한다.', '제4조 (특수한 설계에 의한 시설의 검사) 기술기준 제3조의 특수한 설계에 의한 열공급시설에 대한 검사는 이 기준을 적용하기 어려운 경우 산업통상자원부장관이 따로 정하는 기준 및 검사방법등에 의한다.', '제5조 (보칙) 이 기준에 규정되어 있지 아니한 사항은 기술기준을 참고하여 정한다.', '            제2장 사용전 검사', '                  제1절 통칙', '제6조 (검사의 대상) 사용전 검사를 받아야 하는 열공급시설은 법 제22조제1항의 규정에 의하여 공사계획의 승인을 얻거나 법 제22조제2항의 규정에 의하여 경미한 공사의 신고를 한 열공급시설로 한다. 다만, 에너지이용합리화법 제39조제1항의 규정에 의한 검사대상기기에 해당하는 열공급시설을 제외한다.', '제7조 (검사의 신청) ① 규칙 제30조에서 "산업통상자원부장관이 정하는 서류"라 함은 다음 각호의 서류를 말한다.1. 법 제22조제1항의 규정에 의한 공사계획 승인서 사본 또는 법 제22조제2항의 규정에 의한 경미한 공사의 신고서 사본(공사계획의 승인을 받거나 경미한 공사의 신고를 한 열배관망도, 열수송관경별 두께 및 보온두께, 매설깊이등 관련 구비서류 및 기타 검사와 관련있는 공사실시 설계도면을 포함한다)2. 공사공정표 및 자체검사계획서(제12조의 규정에 의한 배관의 설치상태검사 및 제31조 3항의 규정에 의한 수압시험의 자체검사계획이 있을 경우에 한한다)3. 자체검사성적서(제10조의 규정에 의한 자체검사를 실시한 경우에 한한다)4. 검사신청범위(구간)를 기재한 도면5. 배관 및 열수송관에 대한 지름별 용접개소 현황 및 용접부위도, 용접사 자격현황6. 배관 및 열수송관의 주요 원재료 검사 성적서7. 에너지이용합리화법, 고압가스안전관리법 및 전기사업법에 의한 검사(확인ㆍ점검 포함) 대상기기에 해당하는 시설의 검사를 증명하는 서류 사본8. 시공감리를 감리업체에 의뢰한 경우 감리원의 선임 및 자격에 관한 사항(감리업등록증, 감리원 배치계획, 감리원 재직증명서, 감리계약서, 감리원 자격을 증명하는 서류)② 정전ㆍ단수ㆍ화재ㆍ천재지변등 부득이한 사정으로 검사를 실시할 수 없는 경우에는 재신청을 하지 아니하고 검사를 받을 수 있다.', '제8조 (검사의 준비) 검사를 신청한 사업자는 다음 각호의 준비를 하여야 한다.1. 규칙 제30조의 별지 제19호 서식에 따른 사용전 검사신청서의 실무책임자가 입회하여야 한다.2. 열원시설 공사의 경우에는 설치상태 및 운전성능을 확인할 수 있도록 시운전을 할 수 있는 준비를 갖추어야 한다.3. 열수송시설 공사의 경우에는 설치ㆍ시공상태의 확인ㆍ압력안전장치 성능검사ㆍ용접검사ㆍ수압시험ㆍ배관두께 및 재질, 보온두께 검사 등을 할 수 있는 준비를 갖추어야 한다. 열수송시설을 지하에 매설하는 경우에는 매설하기 전에 원활히 검사를 할 수 있도록 준비하여야 한다.4. 열수송관 용접사가 입회하거나 용접을 수행한 용접사의 확인서를 준비하여야 한다.5. 시공감리를 감리업체에 의뢰한 경우 감리결과를 증명할 수 있는 서류를 준비를 하여야 한다.', '제9조 (검사의 범위 등) 열공급시설의 사용전 검사는 사업자가 검사신청한 열원시설과 열수송시설의 전구간에 대하여 1건으로 처리한다. 다만, 사업자의 신청 또는 열수송관 길이에 따른 검사물량 등을 고려하여 열공급시설을 일정구간별로 구분하여 사용전 검사를 할 수 있다.', '제10조 (자체검사의 방법 및 결과의 제출) 규칙 제28조제3항의 규정에 의하여 자체검사를 하는 경우에는 이 기준에 따라 자체검사를 실시하고 그 결과를 기록한 자체검사성적서를 해당 열공급시설의 사용전에 검사기관에 제출하여야 한다.', '제11조 (사용전 검사의 단계 및 판정기준) 사용전 검사는 다음 각호의 도면검토와 현장검사로 나누어 실시하며, 그 결과는 이 기준에 적합하여야 한다.1. 도면검토(1단계) 제7조의 규정에 의한 서류 및 각종 자체검사성적은 법 제22조제1항의 규정에 따라 승인을 받은 공사계획 또는 법 제22조제2항의 규정에 따라 신고한 경미한 공사내역에 부합하여야 하며 기술기준에 적합하여야 한다.2. 현장검사(2단계) 제12조 내지 제31조의 규정에 의한다.', '                  제2절 열원시설의 사용전 검사', '제12조 (열원시설의 설치상태검사) 열원시설은 다음 각호의 장치가 설치되어 있어야 하며, 설치상태가 이상이 없어야 한다. 다만, 제7호의 배관에 대하여는 자체검사결과보고서(원재료검사성적서, 비파괴검사결과보고서, 수압시험결과보고서 등)의 확인으로 이를 갈음할 수 있다.1. 일반측정장치2. 안전을 위한 장치3. 부하조절장치4. 열교환기 제어장치5. 경보장치6. 긴급정지장치7. 배관8. 보호시설', '제13조 (운전성능검사) 열원시설의 부하율이 30%이상인 상태에서 실시하여 제12조 각호의 장치등의 상태가 정확하고 이상이 없어야 한다.', '                  제3절 열수송시설의 사용전 검사', '제14조 (열수송시설의 설치ㆍ시공상태검사) 열수송시설은 다음 각호 사항의 설치ㆍ시공 상태가 이상이 없어야 한다.1. 열수송관 및 열공급펌프(순환펌프ㆍ가압펌프)의 재료2. 열수송관의 두께 및 지름3. 열수송관의 용접이음4. 열수송관의 이음5. 열수송관의 보온6. 열수송관의 필요조치 및 장치7. 열수송관의 설치 및 보호', '제15조 (재료검사 방법) 제14조제1호의 재료검사는 제조년월일이 포함된 원재료검사 성적서(mill sheet)로 갈음할 수 있다. 이 경우 원재료검사 성적서가 검사를 신청한 사업자에게 발행된 것이 아닌 경우에는 구입경로를 확인할 수 있는 서류가 있어야 한다.', '제16조 (압력안전장치의 성능검사) ① 열수송관의 압력안전장치는 기술기준 제33조에 적합하여야 한다.② 열수송관의 압력안전장치는 분출압력에서 작동하여야 한다. 다만, 제조년월일로부터 1년 이내인 압력방출장치가 부착된 경우에는 작동시험을 생략할 수 있다.', '제17조 (안전밸브등의 분출압력) 제16조의 규정에 의한 열수송관의 압력안전장치의 성능검사시 안전밸브등의 분출압력은 다음 각호에 따라야 한다.1. 안전밸브가 1개인 경우에는 해당 열수송관의 최고사용압력이하의 압력일 것2. 안전밸브가 2개 이상인 경우에는 1개는 제1호의 규정에 준하는 압력, 나머지는 해당 열수송관의 최고사용압력의 1.03배 이하의 압력일 것3. 방출밸브등일 경우에는 해당 열수송관의 최고사용압력 이하의 압력일 것', '제18조 (용접사) 열수송관의 이음용접은 다음 각호의 1에 해당하는 자격이 있는 용접사가 실시하여야 한다.1. 국가기술자격법에 의한 용접기능사 이상의 국가기술자격증을 소지한 자2. KS B 0885(수동 용접 기술검정의 시험방법 및 판정기준)에 따라 사업자(위탁기관 포함)가 실시한 용접 기술검정에 합격한 자', '제19조 (비파괴검사) ① 열수송관의 용접이음부분은 전체 용접부위(용접한 원둘레 전체)에 대하여 방사선 투과시험 또는 위상배열 초음파시험을 실시하여야 한다. 단 위상배열 초음파시험의 경우는 지역냉난방 열수송관 두께 6mm 이상에 한하여 실시하여야 한다.② 제1항에도 불구하고 산업단지집단에너지 열수송관(두께 6mm 이상)에 대한 방사선 투과시험의 경우 지상의 지지대 등에 설치되거나 도로를 횡단하는 등 현장 시공상 방사선 투과시험 실시기간이 현저하게 지연되는 경우 검사기관과 협의하여 제27조에 따른 수압시험 및 위상배열 초음파시험으로 대체할 수 있다.③ 방사선투과시험 또는 위상배열 초음파시험을 하기가 곤란한 소켓용접등은 다른 종류의 비파괴검사로 갈음할 수 있다.', '제20조 (용접부의 외관) ① 제19조에 따른 비파괴검사를 하는 용접부의 외관은 균열, 오버랩, 스패터 등의 해로운 결함이 없어야 한다.② 용접부의 덧살은 비파괴검사 시험에 지장이 없는 정도로 모재의 표면까지 턱이 생기지 아니하도록 마무리하거나 모재의 두께에 따라 의 덧살의 높이를 유지하여야 한다. 덧살의 높이(단위 : mm)', '제21조 (비파괴검사 방법) ① 방사선 투과시험 방법은 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법)에 따르고 해당 기준에 정해지지 않는 사항에 대해서는 다음 각호에 따른다.1. 촬영된 투과사진에는 사용한 투과도계의 최소한 두께를 나타내는 숫자와 용접부의 위치, 모재의 두께, 촬영 일자등을 표시하는 기호가 명확히 표현되어야 한다.2. 촬영된 투과사진에는 인접부분 사진과 동일부분이 25mm 이상 표현되어야 한다.3. 촬영된 투과사진의 상질은 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법)의 각 촬영방법별 기본 등급 이상이어야 하고, 투과사진의 농도 및 투과도계의 식별 최소 선지름은 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법)의 상질의 종류에 따른 값을 만족하여야 한다.② 위상배열 초음파시험 방법은 KS B ISO 13588(용접부의 비파괴 검사법- 초음파 검사 - 자동화된 위상배열 기술의 사용) 및 다음 각호에 의하여야 한다.1. 장비의 송신 채널은 최소 16채널이상이어야 하고, 총 64채널 이상을 사용할 수 있어야 한다. 다만, 열수송관 두께가 15mm 초과인 경우에는 송신 채널이 최소 32채널이어야 하고, 총 64채널 이상을 사용 할 수 있어야 한다.2. 배열 탐촉자의 중심 주파수는 4~5MHz이어야 하고, 상대 대역폭이 70%이상, 인접소자간 간섭이 -30dB 이하인 것을 사용하여야 한다.3. 시험 데이터는 탐촉자의 위치정보와 함께 검사부위의 모든 A-scan 신호를 취득하고 저장되어야 한다.4. 시험결과의 분석 소프트웨어는 다음 각목의 기능을 갖추어야 한다.가. A-scan, B-scan, C-scan, D-scan, Sectorial Scan을 볼 수 있는 기능이 있어야 한다.나. 지시 크기를 분석할 수 있도록 커서를 사용할 수 있어야 하며, 6 dB 강하법 적용이 가능하여야 한다.다. 검출된 모든 지시를 기록하고 표시하는 기능을 갖추어야 한다.', '제22조 (방사선 투과시험의 결함의 분류) 방사선 투과시험시 용접상 결함은 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법)에 따라 분류한다.', '제23조 (방사선 투과시험의 결함 점수 및 결함 길이) 방사선 투과시험의 결함 점수 및 결함 길이는 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법)에 따른다.', '제24조 (방사선 투과시험의 결함의 등급분류) 방사선 투과시험의 결함의 등급분류는 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법)에 따른다.', '제25조 (비파괴검사 시험의 합격기준) ① 방사선 투과시험의 합격기준은 다음 각호와 같다.1. 제1종ㆍ제2종 또는 제4종 결함이 있는 경우 그 등급이 모두 2류 이상일 것2. 제3종 결함이 없을 것② 위상배열 초음파시험의 합격기준은 다음 각호와 같다.1. KS B ISO 5817(용접 - 강, 니켈, 타이타늄과 그의 합금강에서 용융 용접 이음(빔용접 제외) - 결함에 대한 품질 등급)의 품질수준 C이상일 것2. KS B ISO 19285(용접부의 비파괴 검사-위상배열 초음파탐상검사(PAUT) - 허용 레벨)의 허용 레벨 3이상일 것', '제26조 (비파괴검사 재시험) ① 방사선 투과시험 결과 불합격된 경우에는 불합격의 원인이 된 결함부를 완전히 제거한 후 재용접하고 그 부분에 대하여 다시 방사선 투과시험을 하여 합격하여야 한다.② 위상배열 초음파시험 결과 불합격된 경우에는 불합격의 원인이된 결함부를 완전히 제거한 후 재용접하고 그 부분에 대하여 다시 위상배열 초음파시험을 하여 합격하여야 한다.', '제27조 (수압시험) 제19조제2항에 따른 수압시험은 제28조 내지 제30조에 따라 실시하여야 한다.', '제28조 (수압시험 압력) 수압시험 압력은 열수송관의 최고사용압력의 1.5배의 압력으로 한다. 다만, 수압시험대신 기압시험을 할 수 있으며, 이 경우의 시험 압력은 최고사용압력의 1.25배의 압력으로 한다.', '제29조 (수압시험 방법) 수압시험 방법은 다음 각호와 같다.1. 수압시험 압력은 제28조의 규정에 의한 시험 압력보다 6%이상 초과하면 아니된다.2. 기압시험 압력은 처음에 최고사용압력의 50%까지 높이고, 그 이후 10%씩 단계적으로 상승시켜 시험 압력까지 높인 후 다시 최고사용압력까지 압력을 낮추고 그 압력상태에서 이상유무를 확인한다.', '제30조 (수압시험의 합격기준) 수압시험의 합격기준은 다음 각호와 같다.1. 수압시험 또는 기압시험결과 누설이나 갈라짐 또는 그밖의 이상이 없어야 한다.2. 수압시험 또는 기압시험 결과 제28조의 규정에 의한 시험 압력에서 30분이상 기밀을 유지한 후 압력계로 측정한 처음과 종료시의 측정압력차가 해당 압력계의 허용오차내에 있어야 한다. 이 경우 처음과 종료시에 온도차가 있는 경우에는 압력계에 따라 보정한다.', '제31조 (검사의 특례) ① 제14조의 열수송관의 설치ㆍ시공상태검사는 관경, 압력, 설치조건등을 고려하여 검사신청한 열수송관 전체 길이의 10%이상을 선정하여 실시할 수 있으며, 검사기관은 검사구간 및 일정 등을 사업자와 협의하여 정할 수 있다.② 제19조의 비파괴검사시험의 경우 비파괴검사기술의 진흥 및 관리에 관한 법률 제11조의 규정에 의하여 비파괴검사업으로 등록한 자 중에서 다음 각호에서 정하는 바에 따른다.1. 방사선투과시험의 경우에는 원자력안전법 제53조의 규정에 의하여 방사성동위원소 방사선발생장치의 사용허가를 받은 자가 제21조 내지 제26조의 규정에 따라 촬영하고 판독한 결과를 인정할 수 있다.2. 위상배열 초음파시험의 경우에는 국제표준화기구(ISO)의 비파괴검사관련 규격(ISO 9712)을 채택한 기관으로부터 UT LEVELⅡ 자격을 취득하고, 위상배열 초음파시험 자격을 취득한 자가 제21조, 제25조 및 제26조의 규정에 따라 시험하고 판독한 결과를 인정할 수 있다.③ 제27조의 수압시험의 경우에는 사업자의 자체검사결과를 인정할 수 있다. 이 경우 검사기관의 검사원 입회하에 시험하여야 한다.④ 열수송관 밸브의 부착부위 등 방사선투과시험 또는 위상배열 초음파시험이 불가능한 경우에는 다른 종류의 비파괴 시험으로 갈음할 수 있다.⑤ 사업자는 제2항 및 제3항의 규정에 의한 인정을 받기 위해서는 당해 방사선 투과시험결과보고서(비파괴검사업허가증, 촬영 및 판독자 자격사항 포함), 위상배열 초음파시험결과보고서(비파괴검사업허가증, 시험 및 판독자 자격사항 포함) 및 수압자체검사결과 보고서(별지 제1호 서식에 의하여 작성한다)를 검사기관에 제출하여야 한다.⑥ 기존에 설치되어 있는 설비로 법 제22조에 의해 공사계획승인을 얻은 열공급시설의 경우에는 제3장 정기검사의 기준에 의한다.', '            제3장 정기검사', '제32조 (검사의 대상) 정기검사를 받아야 하는 열공급시설은 사업자가 운용ㆍ유지하는 모든 열공급시설로 한다. 다만, 에너지이용합리화법 제39조제1항의 규정에 의한 검사대상기기에 해당하는 열공급시설을 제외한다.', '제33조 (검사의 신청) ① 규칙 제32조제1항에서 "산업통상자원부장관이 정하는 서류"라 함은 다음 각호의 서류를 말한다.1. 열공급시설 검사증2. 제40조의2(자체검사 등)의 규정에 의한 자체검사결과보고서 및 점검기록(감시시스템 기록, 온도차 측정기록 포함)3. 에너지이용합리화법, 고압가스안전관리법 및 전기사업법에 의한 검사(확인ㆍ점검 포함) 대상기기에 해당하는 시설의 검사를 증명하는 서류 사본4. 검사신청범위(구간)를 기재한 도면② 정전ㆍ단수ㆍ화재ㆍ천재지변등 부득이한 사정으로 검사를 실시할 수 없는 경우에는 재신청을 하지 아니하고 검사를 받을 수 있다.', '제34조 (검사의 준비) 검사를 신청한 사업자는 다음 각호의 준비를 하여야 한다.1. 규칙 제32조의 별지 제20호 서식에 따른 정기검사신청서의 실무책임자가 입회하여야 한다.2. 열공급시설을 가동중이거나 운전중인 상태에서 검사항목 등을 확인할 수 있도록 하여야 한다.3. 열공급시설의 자체검사결과를 확인할 수 있도록 점검기록을 준비하여야 한다.', '제35조 (검사의 범위 등) ① 열공급시설의 정기검사는 법 제9조의 규정에 의한 사업의 허가를 받은 열공급구역과 관련있는 열공급시설의 전구간에 대하여 1건으로 처리한다. 다만, 사업자의 신청 또는 열수송관 길이에 따른 검사물량 등을 고려하여 열공급시설을 일정구간별로 구분하여 정기검사를 할 수 있다.② 제1항단서의 규정에 의하여 정기검사를 하는 경우의 정기검사일은 당해 구간중 사용전 검사에 합격한 날이 가장 앞선 구간의 검사일을 기준으로 한다.③ 각 사용전 검사 또는 정기검사 구간을 함께 1건의 정기검사로 신청한 경우 그 정기검사일은 당해 구간중 검사에 합격한 날이 가장 앞선 구간의 검사일을 기준으로 한다.④ 정기검사는 제10조의 규정에 의한 자체검사를 한 구간을 포함하여 실시하여야 한다.', '제36조 (정기검사의 판정기준) ① 정기검사의 결과는 제37조 내지 제39조에 적합하여야 한다.② 검사기관은 제33조의 규정에 의한 자체검사결과보고서, 점검기록 및 관련서류, 도면 등을 검토하고 검사항목 및 보수이력에 대한 별도의 확인이 필요하다고 판단되는 경우 현장확인을 실시할 수 있다.③ 정기검사 결과 제37조의2제2항 내지 제4항, 제37조의3제3항 내지 제4항의 사항은 검사증에 기록하고 사업자가 최단 시일 내에 보수하는 조건으로 합격 판정을 할 수 있다. 단 보수하는 기간은 검사일을 기준으로 3개월을 초과할 수 없다.④ 제3항에 해당되는 경우 사업자는 보수를 완료하고 자체검사결과보고서(별지 제2호서식)를 작성하여 검사기관에 제출해야 한다. 검사기관은 필요시 현장을 방문하여 보수결과를 확인할 수 있다.', '제37조 (설치상태검사) ① 열원시설은 제12조의 규정에 적합하여야 한다.② 열수송시설은 제14조의 규정에 적합하여야 한다. 단 열수송관이 지중에 매설된 열수송시설의 경우 제14조제1호ㆍ제6호 및 제7호의 규정에 적합하여야 한다.③ 지상에 설치된 배관 및 열수송관은 외부 손상 또는 변형이 없어야 한다.④ 지상에 설치된 배관 및 열수송관은 지지대의 균열, 내려앉음, 변형 또는 파손 등 이상이 없어야 한다.', '제37조의2 (열수송관 맨홀 및 핸드홀검사) ① 맨홀 및 핸드홀 뚜껑은 균열 및 파손 등이 없어야 한다.② 맨홀 및 핸드홀의 환기구는 내부에 이물질 유입 및 부식이 없어야 한다.③ 맨홀 및 핸드홀의 내부는 침수되거나 이물질이 유입되지 않아야 한다.④ 맨홀 및 핸드홀의 뚜껑은 틈새에 밀착되어야 하며 이물질 등에 의해 고착되지 않아야 한다.', '제37조의3 (열수송관 밸브 및 공기빼기장치검사) ① 밸브 및 공기빼기장치의 본체는 부식이 없어야 하며, 본체의 부식상태를 파악하기 위하여 보온재 등 피복물을 제거할 수 있다.② 밸브 등은 누설이 없어야 한다.③ 밸브핸들 등 부속장치가 이상이 없어야 한다.④ 밸브의 보온재 탈락 등 마감상태가 이상이 없어야 한다.', '제38조 (누설검사) ① 누설검사의 대상은 열수송관 및 배관으로 한다.② 누설검사의 범위는 검사신청한 전구간에 대하여 실시한다.③ 누설검사 방법은 운전상태의 열매체 및 압력조건에서 실시하되 다음 각호와 같이 구분한다.1. 지역냉난방사업 : 감시시스템을 활용하여 열매체 누설여부를 확인한다. 단 감시시스템으로 확인이 불가하거나 누설이 의심되는 등 별도의 확인이 필요하다고 판단되는 구간에 대해서는 육안 및 열화상카메라를 활용하여 확인한다.2. 산업단지집단에너지사업 : 육안 또는 열화상카메라를 활용하여 열매체 누설여부를 확인한다.④ 사업자는 제38조의2제1항제3호에 해당하는 경우 검사기관에 매월 점검기록을 보고하고 누설확인 결과를 제출하여야 한다. 검사기관은 필요시 현장을 방문하여 누설여부 및 보수결과를 확인할 수 있다.', '제38조의2 (누설검사의 합격기준) ① 지역냉난방사업의 경우 다음 각호에 따른다.1. 감시시스템을 활용하는 경우 해당 감시시스템의 감지선 등의 작동상태가 이상이 없고 점검결과 누설이 없어야 한다.2. 열화상카메라를 활용하는 경우 온도 측정결과 열수송관이 매설된 곳의 지표면(지상에 설치된 열수송관의 경우 관로 표면)과 주위온도와의 현저한 온도차가 발생하지 않아야 한다. 다만, 해당 지점에 대해서 굴착하거나 보온재 등을 제거하여 확인한 결과 열수송관의 누설이 없는 경우는 예외로 한다.3. 제2호에도 불구하고 그 위험성이 낮고 누설여부 확인으로 인한 열공급 중단 우려가 큰 경우 사업자가 최단 시일 내에 굴착 또는 보온재를 제거하여 누설여부를 확인하는 조건으로 합격 판정을 할 수 있다. 단 확인하는 시점은 검사일을 기준으로 3개월을 초과할 수 없다.② 산업단지집단에너지사업의 경우 육안에 의한 점검 시에는 그 결과 누설이 없어야 한다. 열화상카메라를 활용 시에는 측정한 결과 설치된 열수송관의 외부온도는 관로주변과 현저한 온도차가 발생하지 않아야 한다.', '제39조 (성능검사) 제13조 및 제16조의 규정을 준용한다.', '제40조 ', '제40조의2 (자체검사 등) ① 사업자는 정기검사 유효기간 동안 에 따라 자체검사하고 관련 자체검사결과보고서(별지 제2호서식) 및 점검기록을 작성하여 대표자의 확인을 받아 유지ㆍ보관하여야 한다. 자체검사 항목 및 주기비 고1. 누설검사는 지열온도차 측정이 용이한 시간대를 정하여 실시한다.2. 산업단지집단에너지사업의 누설검사는 육안 또는 열화상카메라를 활용하되 최소 연 1회 이상은 열화상카메라를 활용한다.3. 현장 감시시스템 설치구간의 누설검사는 감시시스템 또는 육안 및 열화상카메라를 활용하여 실시한다.② 제1항의 규정에 의한 자체검사는 정기검사신청일 60일 이전에 완료하며, 부득이한 경우 검사기관과 협의하여 조정할 수 있다.', '            제4장 행정사항', '제41조 (재검토기한) 산업통상자원부장관은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


개정문

⊙산업통상자원부고시 제2020-216호

  「열공급시설의 검사기준」 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

    2021년 1월 1일

          산업통상자원부장관

열공급시설의 검사기준 일부개정

「열공급시설의 검사기준」 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항제2호 중 “손모현황”을 “손실ㆍ소모현황”으로 하고, 같은 항에 제4호부터 제7호까지를 다음과 같이 신설한다.

  4. "배관"이라 함은 열원시설에 부속되어 시설 상호간을 연결하는 관 및 부속기기(열원시설과 동일구내에 설치되는 순환펌프 이전까지의 관과 증기헤더를 포함)를 말한다.

  5. "열수송관"이라 함은 열매체를 수송하는 기기 및 그 부속기기로서 규칙 제2조제2호 가목의 시설을 말한다.

  6. "감시시스템"이라 함은 열수송관의 보온재 내부에 전선(감지선)을 설치하고 전기적인 신호로 보온재의 수분 흡수정도를 측정하여 열수송관의 누설을 원격 또는 현장 감시하는 장치를 말한다.

  7. "열화상카메라"라 함은 사물에서 방사하는 적외선을 검출하여 대상의 온도를 시각적으로 촬영하는 장비를 말한다.

제5조 중 “KSCP-B-1018 (열공급시설의 기술기준)”을 “기술기준”으로 한다.

제7조제1항제1호 중 “공사계획승인 받은”을 “공사계획의 승인을 받거나 경미한 공사의 신고를 한”으로 하고, 같은 항 제5호 중 “열수송관”을 “배관 및 열수송관”으로, “수압시험 절차”를 “용접부위도, 용접사 자격현황”으로 하며, 같은 항 제6호를 다음과 같이 한다.

  6. 배관 및 열수송관의 주요 원재료 검사 성적서

제7조제1항제7호 중 “에너지이용합리화법 제39조제1항의 규정에 의한 검사대상기기”를 “에너지이용합리화법, 고압가스안전관리법 및 전기사업법에 의한 검사(확인·점검 포함)대상기기”로, “설치검사증”을 “검사를 증명하는 서류”로 하고, 같은 항에 제8호를 다음과 같이 신설한다.

  8. 시공감리를 감리업체에 의뢰한 경우 감리원의 선임 및 자격에 관한 사항(감리업등록증, 감리원 배치계획, 감리원 재직증명서, 감리계약서, 감리원 자격을 증명하는 서류)

제8조를 다음과 같이 한다.

제8조 (검사의 준비) 검사를 신청한 사업자는 다음 각호의 준비를 하여야 한다.

  1. 규칙 제30조의 별지 제19호 서식에 따른 사용전 검사신청서의 실무책임자가 입회하여야 한다.

  2. 열원시설 공사의 경우에는 설치상태 및 운전성능을 확인할 수 있도록 시운전을 할 수 있는 준비를 갖추어야 한다.

  3. 열수송시설 공사의 경우에는 설치·시공상태의 확인·압력안전장치 성능검사·용접검사·수압시험·배관두께 및 재질, 보온두께 검사 등을 할 수 있는 준비를 갖추어야 한다. 열수송시설을 지하에 매설하는 경우에는 매설하기 전에 원활히 검사를 할 수 있도록 준비하여야 한다.

  4. 열수송관 용접사가 입회하거나 용접을 수행한 용접사의 확인서를 준비하여야 한다.

  5. 시공감리를 감리업체에 의뢰한 경우 감리결과를 증명할 수 있는 서류를 준비를 하여야 한다.

제9조의 제목 “(검사의 범위)”를 “(검사의 범위 등)”으로 하고, 같은 조 본문 중 “법 제9조의 규정에 의한 사업의 허가를 받은 열공급구역과 관련있는 열공급시설”을 “사업자가 검사신청한 열원시설과 열수송시설”로 하며, 같은 조 단서 중 “신청에 따라”를 “신청 또는 열수송관 길이에 따른 검사물량 등을 고려하여”로 한다.

제10조 중 “한국에너지공단”을 “검사기관”으로 한다.

제11조제1호 중 “자체검사성적이”를 “자체검사성적은”으로, “규정에 의하여 승인을 얻은 공사계획 또는 기술기준에 적합하여야 한다.”를 “규정에 따라 승인을 받은 공사계획 또는 법 제22조제2항의 규정에 따라 신고한 경미한 공사내역에 부합하여야 하며 기술기준에 적합하여야 한다.”로 한다.

제12조 각 호 외의 부분 중 “다음”을 “열원시설은 다음”으로, “자체검사결과보고서”를 “자체검사결과보고서(원재료검사성적서, 비파괴검사결과보고서, 수압시험결과보고서 등)”로 한다.

제13조 중 “열원시설내 해당 시설”을 “열원시설”로 한다.

제14조 각 호 외의 부분 중 “다음 각호의”을 “열수송시설은 다음 각호”로 한다.

제15조 중 “원재료검사 성적서(mill sheet)”를 “제조년월일이 포함된 원재료검사 성적서(mill sheet)”로, “검사신청인”을 “검사를 신청한 사업자”로 한다.

제16조를 다음과 같이 한다.

제16조 (압력안전장치의 성능검사) ① 열수송관의 압력안전장치는 기술기준 제33조에 적합하여야 한다.

  ② 열수송관의 압력안전장치는 분출압력에서 작동하여야 한다. 다만, 제조년월일로부터 1년 이내인 압력방출장치가 부착된 경우에는 작동시험을 생략할 수 있다.

제18조 중 “자격”을 “다음 각호의 1에 해당하는 자격”으로 하고, 같은 조에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

  1. 국가기술자격법에 의한 용접기능사 이상의 국가기술자격증을 소지한 자

  2. KS B 0885(수동 용접 기술검정의 시험방법 및 판정기준)에 따라 사업자(위탁기관 포함)가 실시한 용접 기술검정에 합격한 자

제19조제1항 중 “열수송관의 용접이음부분은 용접 이음 개소의 10%이상(제31조제2항의 규정에 의하여 검사원이 지정하는 곳을 포함하지 아니하며, 현장 열수송관 시공상 제27조의 규정에 의한 수압시험을 실시할 수 없는 용접이음부분은 반드시 포함한다)을 선정하여 용접부의 온길이”를 “열수송관의 용접이음부분은 전체 용접부위(용접한 원둘레 전체)”로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

  단 위상배열 초음파시험의 경우는 지역냉난방 열수송관 두께 6mm 이상에 한하여 실시하여야 한다.

제19조제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

  ② 제1항에도 불구하고 산업단지집단에너지 열수송관(두께 6mm 이상)에 대한 방사선 투과시험의 경우 지상의 지지대 등에 설치되거나 도로를 횡단하는 등 현장 시공상 방사선 투과시험 실시기간이 현저하게 지연되는 경우 검사기관과 협의하여 제27조에 따른 수압시험 및 위상배열 초음파시험으로 대체할 수 있다.

  ③ 방사선투과시험 또는 위상배열 초음파시험을 하기가 곤란한 소켓용접등은 다른 종류의 비파괴검사로 갈음할 수 있다.

제20조를 다음과 같이 한다.

제20조 (용접부의 외관) ① 제19조에 따른 비파괴검사를 하는 용접부의 외관은 균열, 오버랩, 스패터 등의 해로운 결함이 없어야 한다.

  ② 용접부의 덧살은 비파괴검사 시험에 지장이 없는 정도로 모재의 표면까지 턱이 생기지 아니하도록 마무리하거나 모재의 두께에 따라 의 덧살의 높이를 유지하여야 한다.

 덧살의 높이

(단위 : mm)

┌───────┬──────┐

│모재의 두께   │덧살의 높이 │

├───────┼──────┤

│12이하        │1.5이하     │

│              │            │

│12초과 25이하 │2.5이하     │

│              │            │

│25초과 50이하 │3.0이하     │

│              │            │

│50초과        │4.0이하     │

└───────┴──────┘

제21조제1항 각 호 외의 부분 중 “KS B 0845(강용접부의 방사선 투과시험 방법) 및 다음 각호에 의하여야 한다.”를 “KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법)에 따르고 해당 기준에 정해지지 않는 사항에 대해서는 다음 각호에 따른다.”로 하고, 같은 항 제1호부터 제3호까지를 각각 다음과 같이 하며, 같은 항 제4호를 삭제한다.

  1. 촬영된 투과사진에는 사용한 투과도계의 최소한 두께를 나타내는 숫자와 용접부의 위치, 모재의 두께, 촬영 일자등을 표시하는 기호가 명확히 표현되어야 한다.

  2. 촬영된 투과사진에는 인접부분 사진과 동일부분이 25mm 이상 표현되어야 한다.

  3. 촬영된 투과사진의 상질은 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법)의 각 촬영방법별 기본 등급 이상이어야 하고, 투과사진의 농도 및 투과도계의 식별 최소 선지름은 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법)의 상질의 종류에 따른 값을 만족하여야 한다.

제22조 중 “다음 각호의 4종류로 구분한다.”를 “KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법)에 따라 분류한다.”로 하고, 같은 조 제1호부터 제4호까지를 각각 삭제한다.

제23조 중 “다음 각호와 같다.”를 “KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법)에 따른다.”로 하고, 같은 조 제1호 및 제2호를 각각 삭제한다.

제24조 중 “다음 각호와 같다.”를 “KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법)에 따른다.”로 하고, 같은 조 제1호부터 제5호까지를 각각 삭제한다.

제25조제1항제1호 중 “2급”을 “2류”로 한다.

제26조제1항 중 “다음 각호에 따라 시험을 하여야 한다.”를 “불합격의 원인이 된 결함부를 완전히 제거한 후 재용접하고 그 부분에 대하여 다시 방사선 투과시험을 하여 합격하여야 한다.”로 하고, 같은 항 제1호 및 제2호를 각각 삭제하며, 같은 조 제2항 중 “용접부 온길이”를 “그 부분”으로 한다.

제27조를 다음과 같이 한다.

제27조 (수압시험) 제19조제2항에 따른 수압시험은 제28조 내지 제30조에 따라 실시하여야 한다.

제29조제2호 중 “단계적”을 “10%씩 단계적”으로 한다.

제31조제1항 중 “고려한 표본을 선정하여 실시할 수 있다.”를 “고려하여 검사신청한 열수송관 전체 길이의 10%이상을 선정하여 실시할 수 있으며, 검사기관은 검사구간 및 일정 등을 사업자와 협의하여 정할 수 있다.”로 한다.

제31조제2항 각 호 외의 부분 중 후단을 삭제하고, 같은 항 제1호 중 “촬영”을 “제21조 내지 제26조의 규정에 따라 촬영”으로 하며, 같은 항 제2호 중 “시험하고 판독”을 “제21조, 제25조 및 제26조의 규정에 따라 시험하고 판독”으로 한다.

제31조제3항 후단 중 “검사신청 구간의 20%이상(3회이상 나누어 실시할 수 있다)은 한국에너지공단 검사원이 지정하며, 한국에너지공단 검사원의 참여”를 “검사기관의 검사원 입회”로 한다.

제31조제4항 전단을 삭제하고 같은 항 후단 중 “또한, 열수송관의”를 “열수송관”으로 한다. 

제31조제5항 중 “방사선 투과시험결과보고서, 위상배열 초음파시험결과보고서”를 “방사선 투과시험결과보고서(비파괴검사업허가증, 촬영 및 판독자 자격사항 포함), 위상배열 초음파시험결과보고서(비파괴검사업허가증, 시험 및 판독자 자격사항 포함)”로, “한국에너지공단”을 “검사기관”으로 한다.

제33조제1항제2호 및 제3호를 각각 다음과 같이 하고, 같은 항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

  2. 제40조의2(자체검사 등)의 규정에 의한 자체검사결과보고서 및 점검기록(감시시스템 기록, 온도차 측정기록 포함)

  3. 에너지이용합리화법, 고압가스안전관리법 및 전기사업법에 의한 검사(확인·점검 포함) 대상기기에 해당하는 시설의 검사를 증명하는 서류 사본

  4. 검사신청범위(구간)를 기재한 도면

제34조를 다음과 같이 한다.

제34조 (검사의 준비) 검사를 신청한 사업자는 다음 각호의 준비를 하여야 한다.

  1. 규칙 제32조의 별지 제20호 서식에 따른 정기검사신청서의 실무책임자가 입회하여야 한다.

  2. 열공급시설을 가동중이거나 운전중인 상태에서 검사항목 등을 확인할 수 있도록 하여야 한다.

  3. 열공급시설의 자체검사결과를 확인할 수 있도록 점검기록을 준비하여야 한다.

제35조제1항 중 “신청에 따라”를 “신청 또는 열수송관 길이에 따른 검사물량 등을 고려하여”로 한다.

제36조 및 제37조를 각각 다음과 같이 한다.

제36조 (정기검사의 판정기준) ① 정기검사의 결과는 제37조 내지 제39조에 적합하여야 한다.

  ② 검사기관은 제33조의 규정에 의한 자체검사결과보고서, 점검기록 및 관련서류, 도면 등을 검토하고 검사항목 및 보수이력에 대한 별도의 확인이 필요하다고 판단되는 경우 현장확인을 실시할 수 있다.

  ③ 정기검사 결과 제37조의2제2항 내지 제4항, 제37조의3제3항 내지 제4항의 사항은 검사증에 기록하고 사업자가 최단 시일 내에 보수하는 조건으로 합격 판정을 할 수 있다. 단 보수하는 기간은 검사일을 기준으로 3개월을 초과할 수 없다.

  ④ 제3항에 해당되는 경우 사업자는 보수를 완료하고 자체검사결과보고서(별지 제2호서식)를 작성하여 검사기관에 제출해야 한다. 검사기관은 필요시 현장을 방문하여 보수결과를 확인할 수 있다.

제37조 (설치상태검사) ① 열원시설은 제12조의 규정에 적합하여야 한다.

  ② 열수송시설은 제14조의 규정에 적합하여야 한다. 단 열수송관이 지중에 매설된 열수송시설의 경우 제14조제1호·제6호 및 제7호의 규정에 적합하여야 한다.

  ③ 지상에 설치된 배관 및 열수송관은 외부 손상 또는 변형이 없어야 한다.

  ④ 지상에 설치된 배관 및 열수송관은 지지대의 균열, 내려앉음, 변형 또는 파손 등 이상이 없어야 한다.

제37조의2 및 제37조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제37조의2 (열수송관 맨홀 및 핸드홀검사) ① 맨홀 및 핸드홀 뚜껑은 균열 및 파손 등이 없어야 한다.

  ② 맨홀 및 핸드홀의 환기구는 내부에 이물질 유입 및 부식이 없어야 한다.

  ③ 맨홀 및 핸드홀의 내부는 침수되거나 이물질이 유입되지 않아야 한다.

  ④ 맨홀 및 핸드홀의 뚜껑은 틈새에 밀착되어야 하며 이물질 등에 의해 고착되지 않아야 한다.

제37조의3 (열수송관 밸브 및 공기빼기장치검사) ① 밸브 및 공기빼기장치의 본체는 부식이 없어야 하며, 본체의 부식상태를 파악하기 위하여 보온재 등 피복물을 제거할 수 있다.

  ② 밸브 등은 누설이 없어야 한다.

  ③ 밸브핸들 등 부속장치가 이상이 없어야 한다.

  ④ 밸브의 보온재 탈락 등 마감상태가 이상이 없어야 한다.

제38조제3항 각 호 외의 부분 중 “실시하며 다음 각호의 방법중의 하나로 한다.”를 “실시하되 다음 각호와 같이 구분한다.”로 하고, 같은 항 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 한다.

  1. 지역냉난방사업 : 감시시스템을 활용하여 열매체 누설여부를 확인한다. 단 감시시스템으로 확인이 불가하거나 누설이 의심되는 등 별도의 확인이 필요하다고 판단되는 구간에 대해서는 육안 및 열화상카메라를 활용하여 확인한다.

  2. 산업단지집단에너지사업 : 육안 또는 열화상카메라를 활용하여 열매체 누설여부를 확인한다.

제38조제4항을 다음과 같이 한다.

  ④ 사업자는 제38조의2제1항제3호에 해당하는 경우 검사기관에 매월 점검기록을 보고하고 누설확인 결과를 제출하여야 한다. 검사기관은 필요시 현장을 방문하여 누설여부 및 보수결과를 확인할 수 있다.

제38조의2를 다음과 같이 신설한다.

제38조의2 (누설검사의 합격기준) ① 지역냉난방사업의 경우 다음 각호에 따른다. 

  1. 감시시스템을 활용하는 경우 해당 감시시스템의 감지선 등의 작동상태가 이상이 없고 점검결과 누설이 없어야 한다.

  2. 열화상카메라를 활용하는 경우 온도 측정결과 열수송관이 매설된 곳의 지표면(지상에 설치된 열수송관의 경우 관로 표면)과 주위온도와의 현저한 온도차가 발생하지 않아야 한다. 다만, 해당 지점에 대해서 굴착하거나 보온재 등을 제거하여 확인한 결과 열수송관의 누설이 없는 경우는 예외로 한다.

  3. 제2호에도 불구하고 그 위험성이 낮고 누설여부 확인으로 인한 열공급 중단 우려가 큰 경우 사업자가 최단 시일 내에 굴착 또는 보온재를 제거하여 누설여부를 확인하는 조건으로 합격 판정을 할 수 있다. 단 확인하는 시점은 검사일을 기준으로 3개월을 초과할 수 없다.

  ② 산업단지집단에너지사업의 경우 육안에 의한 점검 시에는 그 결과 누설이 없어야 한다. 열화상카메라를 활용 시에는 측정한 결과 설치된 열수송관의 외부온도는 관로주변과 현저한 온도차가 발생하지 않아야 한다.

제40조를 삭제한다.

제40조의2를 다음과 같이 신설한다.

제40조의2 (자체검사 등) ① 사업자는 정기검사 유효기간 동안 에 따라 자체검사하고 관련 자체검사결과보고서(별지 제2호서식) 및 점검기록을 작성하여 대표자의 확인을 받아 유지·보관하여야 한다.

 자체검사 항목 및 주기

┌───────────┬───────────────────┬────────────┐

│자체검사              │주기                                  │자체검사방법 및 판정기준│

│항목                  ├─────────┬─────────┤                        │

│                      │설치후 10년 미만  │설치후 10년 이상  │                        │

│                      │열수송관          │열수송관          │                        │

├───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│열수송관 설치상태검사 │1회/년            │1회/6개월         │제37조제2항             │

│                      │                  │                  │내지 제4항              │

├───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│열수송관 맨홀 및      │1회/년            │1회/6개월         │제37조의2               │

│핸드홀검사            │                  │                  │                        │

├───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│열수송관 밸브 및      │1회/년            │1회/6개월         │제37조의3               │

│공기빼기장치검사      │                  │                  │                        │

├───────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│누설검사              │2회/년            │3회/년            │제38조 및 제38조의2     │

├───────────┼─────────┴─────────┼────────────┤

│성능검사              │1회/년                                │제16조                  │

└───────────┴───────────────────┴────────────┘

  비 고

  1. 누설검사는 지열온도차 측정이 용이한 시간대를 정하여 실시한다.

  2. 산업단지집단에너지사업의 누설검사는 육안 또는 열화상카메라를 활용하되 최소 연 1회 이상은 열화상카메라를 활용한다.

  3. 현장 감시시스템 설치구간의 누설검사는 감시시스템 또는 육안 및 열화상카메라를 활용하여 실시한다.

  ② 제1항의 규정에 의한 자체검사는 정기검사신청일 60일 이전에 완료하며, 부득이한 경우 검사기관과 협의하여 조정할 수 있다.

제41조 중 “2019년”을 “2021년”으로 한다.

별지 제1호서식 중 “에너지관리공단이사장”을 “한국에너지공단이사장”으로 한다.

별지 제2호서식부터 별지 제4호서식까지를 별지와 같이 한다.

[별지 생략]

          부칙

이 고시는 2021년 1월 1일부터 시행한다.


별표

별표 0001: 수압 자체검사결과보고서

  【별지 제1호서식】 (제31조 제5항 관련)                                          

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃수압 자체검사결과보고서                                                       ┃

┠──┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬───────┨

┃번호│시험일자│시험구간│최고사용│수압시험│시험결과│감독관│검사기관      ┃

┃    │및 시간 │(km)    │압    력│압    력│(합, 부)│확  인│입회여부      ┃

┃    │        │        │(kg/㎠) │(kg/㎠) │        │      │              ┃

┠──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───────┨

┃    │        │        │        │        │        │      │              ┃

┠──┼────┴────┴────┴────┴────┴───┼───────┨

┃    │ 검사신청범위(구간)의 명칭                              │              ┃

┠──┴────────────────────────────┴───────┨

┃                                                                              ┃

┃        위와 같이 자체검사를 하였음.                                          ┃

┃                                                                              ┃

┃                               년      월      일                             ┃

┃                                                                              ┃

┃                                         사업자 대표자                    (인)┃

┃                                                                              ┃

┃  한국에너지공단이사장 귀하                                                   ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0002: 열수송시설의 자체검사 결과보고서

  【별지 제2호서식】 (제40조의2 제1항 관련)                                       

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃열수송시설의 자체검사 결과보고서                                              ┃

┠──────────────┬──────┬────┬───┬────────┨

┃구    분                    │관련조항    │검사결과│감독관│검사일자        ┃

┃                            │            │(합, 부)│확  인│                ┃

┠──┬───────────┼──────┼────┼───┼────────┨

┃열  │재  료                │제14조 제1호│        │      │                ┃

┃수  ├───────────┼──────┼────┼───┼────────┨

┃송  │두 께 및 지 름        │제14조 제2호│        │      │                ┃

┃관  ├───────────┼──────┼────┼───┼────────┨

┃의  │용 접 이 음           │제14조 제3호│        │      │                ┃

┃설  ├───────────┼──────┼────┼───┼────────┨

┃치  │이  음                │제14조 제4호│        │      │                ┃

┃상  ├───────────┼──────┼────┼───┼────────┨

┃태  │보  온                │제14조 제5호│        │      │                ┃

┃검  ├───────────┼──────┼────┼───┼────────┨

┃사  │필요조치 및 장치      │제14조 제6호│        │      │                ┃

┃    ├───────────┼──────┼────┼───┼────────┨

┃    │설 치 및 보 호        │제14조 제7호│        │      │                ┃

┃    ├───────────┼──────┼────┼───┼────────┨

┃    │외부손상 또는 변형    │제37조 제3항│        │      │                ┃

┃    ├───────────┼──────┼────┼───┼────────┨

┃    │지지대 균열 및 변형   │제37조 제4항│        │      │                ┃

┠──┴───────────┼──────┼────┼───┼────────┨

┃ 맨홀 및 핸드홀 검사        │제37조의2   │        │      │                ┃

┠──────────────┼──────┼────┼───┼────────┨

┃밸브 및 공기빼기장치검사    │제37조의3   │        │      │                ┃

┠──────────────┼──────┼────┼───┼────────┨

┃압력안전장치 성능검사       │제16조      │        │      │                ┃

┠──────────────┼──────┼────┼───┼────────┨

┃열수송관 및 배관의 누설검사 │제38조 및   │        │      │                ┃

┃                            │제38조의2   │        │      │                ┃

┠──────────────┴──────┴────┴───┴────────┨

┃  ※ 열수송시설이 일부 검사조항에 해당이 없을 경우 검사결과에 ‘해당없음 표기’┃

┠──┬────────────────────────────────────┨

┃비고│ 검사구간 :                                                             ┃

┃    │ 기  타 :                                                               ┃

┠──┴────────────────────────────────────┨

┃                                                                              ┃

┃        위와 같이 자체검사를 하였음.                                          ┃

┃                                                                              ┃

┃                               년      월      일                             ┃

┃                                                                              ┃

┃                                         사업자 대표자                    (인)┃

┃                                                                              ┃

┃  한국에너지공단이사장 귀하                                                   ┃

┃                                                                              ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0003: 열공급시설 사용전 검사보고서

  【별지 제3호서식】                                                              

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃열공급시설 사용전 검사보고서                                                  ┃

┠───┬───────┬───────────────────────────┨

┃신    │상  호(명  칭)│                                                      ┃

┃청    ├───────┼───────────────────────────┨

┃인    │주  소(소재지)│                  (전화번호)                          ┃

┃      ├───────┼────┬──────┬───────────────┨

┃      │대 표 자 성명 │        │주민등록번호│                              ┃

┠───┴───────┼────┼──────┼───────────────┨

┃사 업 허 가 번 호     │        │허가년월일  │                              ┃

┠───────────┼────┴──────┴───────────────┨

┃사업장 명칭 소재지    │                  (전화번호)                          ┃

┠───┬───────┼───┬───────┬───────────────┨

┃구  분│신청범위(구간)│용  량│변 동 사 항   │비  고                        ┃

┠───┼───────┼───┼───────┼───────────────┨

┃열  원│              │      │              │                              ┃

┃시  설│              │      │              │                              ┃

┠───┼───────┼───┼───────┼───────────────┨

┃열수송│              │      │              │                              ┃

┃시  설│              │      │              │                              ┃

┠───┴───────┴───┴───────┴───────────────┨

┃  ※ 열수송관의 최고사용온도(℃) 및 최고사용압력(kg/㎠)                       ┃

┃                                                                              ┃

┃  1. 도면검토(1단계검사)                                                      ┃

┠────┬──────────┬────┬──────────────────┨

┃구    분│관련 조항           │검사결과│비      고                          ┃

┠────┼──────────┼────┼──────────────────┨

┃도면검토│제11조 제1호        │합, 부  │                                    ┃

┠────┼──────────┴────┴──────────────────┨

┃특기사항│                                                                    ┃

┠────┘                                                                    ┃

┃                                                                              ┃

┠───────────────────────────────────────┨

┃                                                                              ┃

┃        위와 같이 검사하였음을 보고합니다.                                    ┃

┃                                                                              ┃

┃                               년      월      일                             ┃

┃                                                                              ┃

┃                                               검사원                    (인) ┃

┃                                                                              ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃  2. 현장검사(2단계검사)                                                      ┃

┃                                                                              ┃

┃    가. 열원시설의 검사                                                       ┃

┠───────────┬──────┬──────┬─────────────┨

┃구           분       │관 련 조 항 │검 사 결 과 │비      고                ┃

┠───────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃검 사 의  준 비       │제8조       │합, 부      │                          ┃

┠─┬─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃설│일 반 측 정 장 치 │제12조 제1호│합, 부      │                          ┃

┃치├─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃상│안 전 장 치       │제12조 제2호│합, 부      │                          ┃

┃태├─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃  │부 하 조 절 장 치 │제12조 제3호│합, 부      │                          ┃

┃검├─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃사│열교환기 제어 장치│제12조 제4호│합, 부      │                          ┃

┃  ├─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃  │경 보 장 치       │제12조 제5호│합, 부      │                          ┃

┃  ├─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃  │긴 급 정 지 장 치 │제12조 제6호│합, 부      │                          ┃

┃  ├─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃  │배 관             │제12조 제7호│합, 부      │                          ┃

┃  ├─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃  │보 호 시 설       │제12조 제8호│합, 부      │                          ┃

┠─┴─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃운 전 성 능 검 사     │제13조      │합, 부      │                          ┃

┠───────────┼──────┴──────┴─────────────┨

┃특  기  사  항        │                                                      ┃

┠───────────┘                                                      ┃

┃                                                                              ┃

┠───────────────────────────────────────┨

┃                                                                              ┃

┃        위와 같이 검사하였음을 보고합니다.                                    ┃

┃                                                                              ┃

┃                               년      월      일                             ┃

┃                                                                              ┃

┃                                               검사원                    (인) ┃

┃                                                                              ┃

┃  첨 부 : 열원시설내의 P&I Diagram                                            ┃

┃                                                                              ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃                                                                              ┃

┃    나. 열수송시설의 검사(제        회)                                       ┃

┃                                                                              ┃

┠───────────┬──────┬──────┬─────────────┨

┃구           분       │관 련 조 항 │검 사 결 과 │비      고                ┃

┠───────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃검 사 의  준 비       │제8조       │합, 부      │                          ┃

┠─┬─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃설│재 료             │제14조제1호 │합, 부      │                          ┃

┃치├─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃상│두 께 및 지 름    │제14조제2호 │합, 부      │                          ┃

┃태├─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃  │용 접 이 음       │제14조제3호 │합, 부      │                          ┃

┃검├─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃사│이 음             │제14조제4호 │합, 부      │                          ┃

┃  ├─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃  │보 온             │제14조제5호 │합, 부      │                          ┃

┃  ├─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃  │필요조치 및 장 치 │제14조제6호 │합, 부      │                          ┃

┃  ├─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃  │설 치 및 보 호    │제14조제7호 │합, 부      │ㆍ지상높이 :              ┃

┃  │                  │            │            │ㆍ매설깊이 :              ┃

┠─┴─────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃압력안전장치 성능검사 │제16조      │합, 부      │                          ┃

┠───────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃용  접  사            │제18조      │합, 부      │                          ┃

┠───────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃비 파 괴 검 사        │제19조      │합, 부      │                          ┃

┠───────────┼──────┼──────┼─────────────┨

┃수  압   시  험       │제27조      │합, 부      │ㆍ시험압력:       kg/㎠   ┃

┃                      │            │            │ㆍ시험매체:               ┃

┃                      │            │            │ㆍ입회구간:       km      ┃

┠───────────┼──────┴──────┴─────────────┨

┃특  기  사  항        │                                                      ┃

┠───────────┘                                                      ┃

┃                                                                              ┃

┠───────────────────────────────────────┨

┃                                                                              ┃

┃        위와 같이 검사하였음을 보고합니다.                                    ┃

┃                                                                              ┃

┃                               년      월      일                             ┃

┃                                                                              ┃

┃                                               검사원                    (인) ┃

┃                                                                              ┃

┃  첨 부 : 열수송관 검사구간도                                                 ┃

┃                                                                              ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0004: 열공급시설 정기검사 보고서

  【별지 제4호서식】                                                              

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃열공급시설 정기검사 보고서                                                    ┃

┠───┬────────┬──────────────────────────┨

┃신    │상  호(명  칭)  │                                                    ┃

┃청    ├────────┼──────────────────────────┨

┃인    │주  소(소재지)  │                  (전화번호)                        ┃

┃      ├────────┼────────┬────────┬────────┨

┃      │대 표 자 성명   │                │주민등록번호    │                ┃

┠───┴────────┼────────┼────────┼────────┨

┃사 업 허 가 번 호       │                │ 허 가 년 월 일 │                ┃

┠────────────┼────────┴────────┴────────┨

┃사업장 명칭 소재지      │                  (전화번호)                        ┃

┠───┬────────┼───────┬─────────┬────────┨

┃구  분│신청범위(구간)  │용  량        │변 동 사 항       │비  고          ┃

┠───┼────────┼───────┼─────────┼────────┨

┃열  원│                │              │                  │                ┃

┃시  설│                │              │                  │                ┃

┠───┼────────┼───────┼─────────┼────────┨

┃열수송│                │              │                  │                ┃

┃시  설│                │              │                  │                ┃

┠─┬─┴────────┼──────┬┴──┬──────┴────────┨

┃검│구      분          │관련 조항   │검사결과│비      고                    ┃

┃사├──────────┼──────┼───┼───────────────┨

┃내│검 사 의 준 비      │제34조      │합, 부│                              ┃

┃용├──────────┼──────┼───┼───────────────┨

┃  │서  류  검  토      │제36조제2항 │합, 부│                              ┃

┃  ├──────────┼──────┼───┼───────────────┨

┃  │설 치 상 태 검 사   │제37조      │합, 부│                              ┃

┃  ├──────────┼──────┼───┼───────────────┨

┃  │맨홀 및 핸드홀 검사 │제37조의2   │합, 부│                              ┃

┃  ├──────────┼──────┼───┼───────────────┨

┃  │밸브 및             │제37조의3   │합, 부│                              ┃

┃  │공기빼기장치검사    │            │      │                              ┃

┃  ├──────────┼──────┼───┼───────────────┨

┃  │누 설 검 사         │제38조 및   │합, 부│                              ┃

┃  │                    │제38조의2   │      │                              ┃

┃  ├──────────┼──────┼───┼───────────────┨

┃  │성 능 검 사         │제39조      │합, 부│                              ┃

┠─┴──────────┼──────┴───┴───────────────┨

┃특  기  사  항          │                                                    ┃

┠────────────┘                                                    ┃

┃ 현장확인 구간 및 지점 :                                                      ┃

┠───────────────────────────────────────┨

┃                                                                              ┃

┃        위와 같이 검사하였음을 보고합니다.                                    ┃

┃                                                                              ┃

┃                               년      월      일                             ┃

┃                                                                              ┃

┃                                               검사원                    (인) ┃

┃                                                                              ┃

┃  첨 부 : 1. 열수송관 검사구간도                                              ┃

┃          2. 열원시설내의 P & I Diagram                                       ┃

┃                                                                              ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


부칙

['부칙 제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.제2조(열수송시설중 수열시설에 관한 경과 조치) 2001년 4월 21일 이전에 사용중인 집단에너지시설의 기술기준 제2조 제1항 제5호의 수열시설은 이 기준을 적용하지 아니한다.제3조(종전 고시의 폐지) 종전의 ‘열공급시설의 검사기준(산업자원부 고시 제2001-46호)’는 이를 폐지한다.', '부칙 (재검토기한 연장을 위한 집단에너지시설의 기술기준 등 일괄 개정) 이 고시는 2012년 8월 1일부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.', '부칙 (재검토기한 설정 등을 위한 ‘고압가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준’ 등 58개 고시의 일부개정에 관한 일괄개정 고시)이 규정은 고시한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 2021년 1월 1일부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20090820', '20120731', '20181115', '20181213', '20210101'] (공포번호: ['2009-186', '2012-182', '2018-203', '2018-226', '2020-216'])