# 국립농업과학원 고압가스 안전관리 규정
(행정규칙구분=훈령, 공포일자=20250225, 시행일자=20250225, 소관부처=국립농업과학원)
행정규칙번호: 250
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 국립농업과학원 고압가스 안전관리 규정
행정규칙종류: 훈령
발령일자: 20250225
발령번호: 250
시행일자: 20250225
소관부처: 국립농업과학원
담당부서기관: 국립농업과학원(운영지원과)
현행여부: Y

조문내용:
['1. 총  칙', '제1조 (목적)이 안전관리규정(이하 "규정"이라 한다)은 국립농업과학원의 고압가스 저장소시설, 냉동제조시설과 그 저장소 및 제조시설에 관련된 사업장의 안전관리에 필요한 기준을 정하여, 가스안전을 최우선적으로 확보하는데 그 목적이 있다.', '제2조 (적용범위)이 규정은 고압가스 안전관리법에 관련된 국립농업과학원내 가스시설, 장비 및 인원(종사자 및 외부 협력업체)에 대하여 적용한다.', '제3조 (용어정의) ① "안전관리규정"이란 사업장의 안전에 관한 전반적인 사항을 체계적으로 관리하기 위하여 사규 성격으로 작성하여 이를 근거로 안전활동을 하도록 한 것을 말한다.② "안전관리자"란 가스시설의 안전유지 및 운용에 관한 안전업무를 수행하는 자를 말한다.③ "종사자"란 사업자의 사업장내 종사하는 모든 자를 말한다.④ "협력업체"란 사업장에서 행하는 사업의 일부를 도급에 의하여 행하는 업체를 말한다. 다만, 사무보조, 식음료서비스, 세탁, 배달, 납품 등 안전에 영향이 없는 단순용역 및 잡무는 제외한다.⑤ "안전교육"이란 가스로 인한 재해의 발생을 방지하기 위해서 종사가 가스관련 안전기준을 이해하는 동시에 가스의 성질이나, 설비관리ㆍ작업기준 등 안전관리상 필요한 지식을 습득하고 이를 실행할 수 있도록 종사자 및 협력업체 직원을 교육하고 양성하는 것을 말한다.', '제4조 (사업주의 책임) ① 사업주는 가스사고의 예방을 위하여 이 규정을 준수할 책임을 지며,  적정한 시설유지를 위하여 안전관리자의 안전에 관한 의견을 존중하고 권고에 따른다.② 사업주는 안전관리수행을 위하여 안전관리자 및 종사자에게 적합한 권한 및 정당한 대우를 할 책임을 진다.', '제5조 (종사자의 의무) ① 종사자는 가스사고의 예방을 위하여 사업주 또는 안전관리자가 행하는 지휘ㆍ감독에 따라야 한다.② 종사자는 사업주 또는 안전관리자의 지휘ㆍ감독외 이 규정에서 정하는 사항을 준수할 의무가 있다.2. 안전관리자의 직무ㆍ조직 및 책임에 관한 사항', '제6조 (안전관리조직) 국립농업과학원의 안전관리 조직의 구성은 다음과 같으며 총괄책임은 사업주에게 있다. 필요에 따라서는 안전관리협의체를 구성 운영할 수 있다.', '제7조 (안전관리자별 직무) ① 안전관리총괄자의 직무\u3000  - 국립농업과학원 전반의 안전에 관한 업무를 총괄 관리한다.② 안전관리부총괄자의 직무\u3000  - 안전관리총괄자를 보좌하여 당해 가스시설의 안전을 직접 관리한다.(안전관리부총괄자 선임대상에 한한다)③ 안전관리책임자의 직무\u3000  - 안전관리부총괄자(안전관리부총괄자 선임 제외대상의 경우에는 안전관리총괄자로 한다)를 보좌하며 사업장의 안전에 관한 모든 활동을 통제ㆍ감독하고 또한 기술적인 사항을 총괄 관리한다.\u3000  - 안전관리원을 지휘ㆍ감독하며 교육계획을 수립하여 안전관리총괄자의 승인을 받아 정기교육 및 특별교육을 실시한다.\u3000  - 시설의 점검을 실시 또는 감독하고 기록한다. 또한 그 결과에 따라서 불안전한 시설ㆍ행동요인은 시정 조치한다.\u3000  - 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 행하는 정기검사등에 입회하여 필요한 대책을 강구한다.④ 안전관리원의 직무\u3000  - 안전관리원은 작업원을 직접 지휘ㆍ감독한다.\u3000  - 안전관리총괄자 및 책임자의 지시에 따라 직무를 수행하며 이상상태가 발생시 응급조치 등을 하고 즉시 보고한다.\u3000  - 제조시설의 안전한 운전 및 조작을 하도록 작업원에게 주지시키며, 공사와 수리ㆍ보수를 할 때에는 확인한다.', '제8조 (안전관리자의 직무범위 및 책임한계) ① 안전관리자는 제7조에 정한 직무범위를 준수하고 다음 업무를 수행하며 가스관련 외 타직무를 겸하지 못한다.\u3000  - 사업소의 가스시설 및 작업과정의 안전유지\u3000  - 안전관리규정의 시행 및 그 실시기록의 작성ㆍ보존\u3000  - 사고의 통보\u3000  - 자기시설에 대한 자율검사를 실시하고 그 검사기록의 작성ㆍ보존\u3000  - 사업소의 종사자(사업소 가스시설의 개수(改修) 또는 보수(補修)하는 업체의 직원을 포함한다)에 대한 안전관리를 위하여 필요한 지휘ㆍ감독\u3000  - 그 밖의 위해방지조치 등② 고법 및 이 규정에서 정한 안전관리자의 직무태만으로 인하여 발생한 사고는 안전관리자의 책임에 속한다.', '제9조 (안전관리자의 선임기준) ① 안전관리총괄자는 당해 사업자(법인의 경우에는 그 대표자)로 선임한다.② 안전관리부총괄자는 당해 사업자의 시설을 직접 관리하는 최고책임자로 선임한다.③ 안전관리책임자 및 안전관리원은 고법 시행령 별표3에서 정한 안전관리자의 자격에 적합하고 가스안전관리에 대하여 충분한 지식과 경험이 있는 자로서 안전관리자를 충분한 인원으로 선임하고 이를 문서화하여 그 기록을 보존한다.④ 안전관리자를 선임 또는 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 해임 또는 퇴직한 날로부터 30일 이내에 다른 안전관리자를 선임한다.⑤ 안전관리책임자를 선임 또는 해임한 때에는 지체없이 이를 허가관청에 신고한다.', '제10조 (안전관리자의 근무방법) ① 안전관리자는 사업장 내의 상주근무를 원칙으로 하고, 고압가스저장소 관련 시설의 안전점검을 실시하며 다음사항을 시행하고 그 내용이 기록ㆍ유지되도록 한다.\u3000  - 이 규정에서 정하는 사항\u3000  - 가스관련 시설의 안전유지에 관한 사항\u3000  - 사업장의 안전관리업무에 관한 사항 등② 안전관리자가 교대 근무하는 경우에는 근무교대시 안전점검 실시내용 및 ①항에 대한 사항을 인수ㆍ인계한다.', '제11조 (안전관리자의 직무대리) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대리자를 지정하여 일시적으로 안전관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다.1. 안전관리자가 여행ㆍ질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우2. 안전관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 안전관리자가 선임되지 아니한 경우② 안전관리자의 직무를 대리할 수 있는 자는 다음과 같다.\u3000  - 안전관리총괄자 : 안전관리부총괄자로 한다.(안전관리부총괄자가 없는 경우는 안전관리책임자로 한다)\u3000  - 안전관리부총괄자 : 안전관리책임자로 한다.\u3000  - 안전관리책임자 : 안전관리원으로 한다.\u3000  - 안전관리원 : 해당 사업소의 종업원 중 가스 관련 업무에 종사하고 있는 사람 중 가스안전관리에 관한 지식이 있는 자로 한다. 다만, 안전관리자가 1인 이하이고, 가스관련 종사가가 없는 경우에는 안전관리자로부터 자체교육을 받은 종사자로 한다.③ 안전관리자의 직무를 대리하는 자는 그 직무를 대행할 수 있는 기간을 30일 이내로 하고 해당 안전관리자와 같은 책임을 지며 직무범위도 또한 같다.3. 사업소 시설의 공사ㆍ유지에 관한 사항', '제12조 (점검방법) ① 고압가스 저장소 시설의 점검은  1일 1회 이상 설비의 작동상황에 대하여 점검ㆍ확인을 실시하며 점검기준은 고압가스안전관리법 시행규칙 별표8 제1호 및 KGS FU111에서 규정하는 고압가스 저장의 시설 및 고법 시행규칙 별표7 KGS FP113에서 규정하는 고압가스 냉동제조의 시설 및 기술기준에 의한다.② 점검은 안전관리책임자 및 안전관리원이 실시하며 그 결과는 안전관리총괄자 및  부총괄자에게 보고한다.③ 점검시 점검장비 등을 적극 활용한다.', '제13조 (수리ㆍ보수 및 철거방법) ① 점검결과 시설의 수리ㆍ보수 및 철거를 요하는 사항은 안전관리책임자 및 안전관리원은 이를 문서화하여 안전관리총괄자에게 보고하고 다음사항을 시행한 후 위해요인이 발견되면 즉시 시정한다. 외부인에게 수리ㆍ보수 및 철거에 관한 도급공사를 준 경우에도 이와 같다.\u3000  - 수리ㆍ보수 및 철거를 요하는 부분에 대한 인식표시 또는 보호조치\u3000  - 수리ㆍ보수 및 철거 공사계획서 작성\u3000  - 수리ㆍ보수 공사책임자 지정\u3000  - 방폭설비 등 전문지식이 필요한 경우에는 해당분야의 전문가에게 의뢰\u3000  - 수리ㆍ보수 및 철거 공사에 필요한 안전조치\u3000  - 수리ㆍ보수 및 철거 공사후의 검사실시와 기타 필요한 사항 등② 가스시설을 수리ㆍ청소 및 철거할 경우에는 고법 시행규칙 별표 8 제1호나목4) 및 KGS FU111 3.4, KGS FP113 3.4(수리ㆍ청소 및 철거기준)에서 정하는 방법에 따라 실시한다.', '제14조 (점검, 수리ㆍ보수 및 철거 등에 관한 사항 기록ㆍ보존) 가스시설 및 제조시설의 점검, 수리ㆍ보수 및 철거 등에 관한 사항과 수리ㆍ보수 및 철거 후 이상유무 확인에 필요한 검사와 시험의 결과에 관한 사항은 별첨1의 고압가스저장소시설 안전점검표 및 별첨2의 수리ㆍ보수 및 철거일지에 안전관리책임자 및 안전관리원이 구체적으로 기록하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존(전산자료를 포함)한다.4. 종업원의 교육 및 훈련에 관한 사항', '제15조 (교육대상 및 방법) ① 교육대상은 자사의 종사자로 하고 종사자의 교육은 정기교육과 특별교육 대상으로 구분한다. 단, 산업안전보건 교육(온라인 교육)을 수료한 경우에는 종사자 교육을 이수한 것으로 인정한다.② 정기교육은 종사자를 대상으로 분기 1회 이상 실시하며 특별교육은 신규 종사자 또는 특별교육을 실시할 필요가 있다고 안전관리책임자가 인정하는 종사자를 대상으로 실시한다.③ 안전관리책임자는 교육책임자로서 교육을 실시하며 교육교재 및 자료를 작성ㆍ비치한다.④ 교육은 매 분기별로 1회 이상 재해발생에 대비한 교육ㆍ훈련을 실시하며, 안전관리총괄자 또는 부총괄자는 예상된 재해규모에 따른 긴급조치훈련활동에 적극 참여하고 이를 장려한다.', '제16조 (교육내용에 포함되어야 하는 사항) 교육내용에는 다음사항이 포함되어야 한다.\u3000  - 교육훈련 과정의 목적\u3000  - 교육훈련 과정 내에서 이루어지는 활동내용\u3000  - 설비ㆍ기구 등의 취급방법 및 취급 시 주의사항\u3000  - 가스의 성질 및 취급방법\u3000  - 안전장치, 각종 보호구 등의 취급요령\u3000  - 작업절차 및 수칙\u3000  - 시설기준 및 점검요령\u3000  - 위해예방 조치사항\u3000  - 응급조치 및 복구에 관한 사항\u3000  - 기타 가스안전에 관한 사항 등', '제17조 (교육기록의 작성ㆍ보존) ① 안전관리책임자는 교육실시 내용을 별첨3에 의거 기록ㆍ작성하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존(전산자료를 포함)하며, 그 교육내용에 대한 참석자들의 확인을 받도록 한다.② 안전관리총괄자는 교육기록을 확인하고, 시정을 요하는 사항이 있으면 개선되도록 한다.', '제18조 (위탁교육실시 및 협력업체 교육지원)ⓛ 자사의 교육계획에 의거 필요한 경우에는 자사 혹은 협력업체 종사자에게 관련기관의 교육을 받게 한다.② 자사의 협력업체에 대한 별도의 교육계획을 수립하여 자사에서 교육을 실시하거나 협력업체가 교육을 요청할 경우 협력업체에 교육ㆍ교재 등을 지원한다.5. 위해발생시의 소집방법ㆍ조치ㆍ훈련에 관한 사항', '제19조 (위해예방조치)ⓛ 사고발생 우려가 있는 기계실, 충전장등에는 불필요한 인원의 출입을 통제하기 위한 출입금지표시를 하고 각종 안전장치 및 소화설비 등을 효과적으로 배치하고 항상 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 관리ㆍ점검한다.② 사무실 또는 제조시설 주위 보기 쉬운 곳에 안전수칙을 정하여 게시하고 종사자가 이를 준수하도록 한다.③ 독성가스 누출사고 시 사업소 및 주변지역의 피해범위, 피해최소화 대책 및 비상대응절차 등을 별첨4 에 따라 수립ㆍ관리한다. 다만, 『화학물질관리법』 제23조에 따른 장외영향평가서를 환경부장관에게 제출한 경우에는 그 것에 따른다.', '제20조 (위해발생시 보고체제 및 요령) ① 비상연락망 및 유관기관 신고체제는 별첨5와 같으며, 위해발생시는 유관기관(행정관청, 소방관서, 한국가스안전공사)에 사고발생일시, 장소, 피해 상황, 조치내용 등을 지속적으로 보고할 수 있는 체제를 유지한다.② 비상연락망 및 유관기관 신고체제는 사무실 등 보기 쉬운 곳에 게시하고 항상 최신본으로 관리한다.', '제21조 (위해발생시의 조치 및 통제) ① 긴급사태시의 조치 및 통제요령(예시)은 별첨6과 같으며 비상훈련은 6월에 1회 이상 교육시에 실시한다.② 위해발생시를 대비하여 종사자들의 비상연락망 등을 수시로 확인ㆍ정비함으로써 24시간 비상연락체계를 유지한다.③ 응급조치 및 복구를 위한 시설 및 장비는 항상 활용 가능하도록 유지 관리한다.④ 통제조직은 안전관리조직과 같으며, 안전관리총괄자 또는 안전관리부총괄자가 최고책임자가 되고 안전관리책임자는 부책임자가 되어 최고책임자를 보좌한다.', '제22조 (기록ㆍ보존) 위해발생에 대비한 교육에 관한 사항은 안전관리책임자가 별첨3의 안전교육일지에 그 내용을 상세히 기록하고 안전관리총괄자는 이를  5년간 보존(전산자료를 포함)한다.6. 자율검사를 위한 검사장비 및 검사요원의 관리에 관한사항', '제23조 (검사장비 관리자별 직무) 검사장비 유지관리 및 운용의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 안전관리원을 관리자로, 안전관리책임자를 관리책임자로, 안전관리총괄자 또는 안전관리부총괄자를 관리총괄자로 하며 업무는 다음과 같다.① 관리총괄자의 직무\u3000  - 검사장비의 유지ㆍ보수 및 안전 등 총괄관리② 관리책임자의 직무\u3000  - 검사장비의 유지관리 및 보수(검ㆍ교정)등에 관한 사항\u3000  - 검사장비 안전사용에 관한 교육 및 훈련\u3000  - 검사장비 사용현황 및 상태파악  * 검사는 전문기관에 위탁\u3000  - 검사장비대장 및 이력카드 등의 기록상태 점검\u3000  - 안전수칙, 안전표시, 운전요령 등의 조치 등③ 관리자의  직무\u3000  - 검사장비의 안전사용\u3000  - 검사장비의 이상시의 응급조치(보수)및 보고\u3000  - 검사장비의 정리정돈 및 보관\u3000  - 검사장비에 대한 각종 점검과 기록유지\u3000  - 검사장비대장과 이력카드 등의 기록유지\u3000  - 기타 관리책임자가 검사장비 업무상 지시하는 사항 등', '제24조 (장비점검) 관리자는 주 1회 이상 관리 및 운용상태를 점검하여 항상 정상작동 되도록 하고, 필요시 즉시 활용될 수 있도록 관리한다', '제25조 (검ㆍ교정) ① 관리책임자는 중요기계 및 계측기류 등에 대하여 법령이 정하는 바에 따라 검ㆍ교정을 실시한다.② 고압가스 일반제조시설에 설치된 계측기기는 제1항에 의거 검교정을 받은 계기ㆍ계측기기를 사용하여 교정을 한다.', '제26조 (책임한계) 고의 또는 중대한 과실로 검사장비가 손망실 되었을 경우 책임한계는 다음과 같다.① 검사장비가 손망실 되었을 경우 관리자 및 관리책임자가 책임을 진다.② 도난을 방지할 수 있는 조치를 태만히 하였다고 인정될 경우에는 당해 관리자와 관리책임자, 관리총괄자가 공동책임을 진다.', '제27조 (검사요원자격 및 직무범위) 검사요원은 안전관리책임자로 하며 제7조 및 제8조의 업무외 타업무를 겸하지 않는다.', '제28조 (검사요원의 직무대리) ① 검사요원(안전관리책임자)이 여행, 질병, 기타의 사유로 인하여 그 직무를 수행할 수 없을 경우에는 안전관리원중에서 검사와 관련된 충분한 지식과 경험이 있는 자로 하여금 그 직무를 대리할 수 있도록 한다.② 검사요원의 직무를 대리하는 자는 그 직무를 대행할 수 있는 기간을 30일 이내로 하고 안전관리자와 같은 책임을 지며 그 직무범위도 또한 같다.7. 자기시설에 대한 자율검사 및 안전유지에 관한 사항', '제29조 (자율검사의 시기 및 대상) 자율검사는 완성검사를 받은 날로부터 매 6월이 되는 날의 전후 15일 이내에 자율검사를 실시한다. 자율검사의 시기에 정기검사를 받은 경우에는 자율검사를 실시한 것으로 본다.', '제30조 (자율검사 검사기준 및 방법) ① 자율검사기준은 고압가스안전관리법 시행규칙 별표8 제1호다목1) 표내 다)정기검사 항목을 적용 한다.② 자율검사는 고압가스안전관리법 제35조에 따라 공인검사기관에 대행 할 수 있다.', '제31조 (자율검사 불합격시 조치) ① 자율검사 실시결과 부적합사항에 대해서는 안전관리총괄자에게 즉시 보고하고, 부적합사항에 대한 조치계획을 수립하여 조속한 시일내에 개선한다② 자율검사 실시결과 중대한 위해요인이 발견되었을시에는 행정관청에 서면으로 통보한다', '제32조 (자율검사의 실시기록ㆍ보존) ① 자율검사 자료는 5년간 보존(전산자료를 포함)한다.8. 외부협력업체 등의 안전관리규정 적용에 관한 사항', '제33조 (외부인 및 외부협력업체에 대한 관리감독) ① 안전관리자는 시설의 안전유지 및 시설 설치공사의 안전확보를 위하여 자사를 출입하는 외부인 및 외부 협력업체와 그들이 행하는 공사의 책임범위 및 관리방법을 상호 협의하여 준수토록 하고 그 밖의 사항은 자사의 안전관리규정을 준수하도록 관리ㆍ감독한다.② 외부 협력업체에 대하여 주기적으로 교육실시 및 시공관리기술ㆍ정보 등을 제공하고 그 기준을 준수하도록 감독하여 안전을 확보한다.', '제34조 (외부인 및 외부협력업체의 의무와 책임) ① 외부 협력업체와의 협의시 외부 협력업체의 의무 및 책임사항을 협의하여 정하고 위반시 벌칙 등에 관하여 명확히 문서화하여 외부 협력업체가 이를 준수하도록 한다.② 외부인 및 외부 협력업체 종사자는 사고발생 즉시 조치하고 관리감독자에게 보고하여 적절한 조치를 하며 그 내용을 기록ㆍ유지한다.9. 안전관리규정 위반자에 대한 처분방법', '제35조 (위반자 처분방법) 이 규정의 적용대상자중 위반행위자에 대한 처분규정은 경고, 변상, 감봉, 해고, 관계기관 조치의뢰(고발) 등 공무원 복무규정에 의한다.10. 사업 또는 고압가스저장소의 휴지ㆍ폐지 및 재개시의 안전관리에 관한 사항', '제36조 (사업의 휴지ㆍ폐지 또는 재개시의 안전관리) ① 사업을 휴지 또는 폐지하거나 휴지한 사업을 재개하는 경우에는 7일이내에 관할 행정관청 및 한국가스안전공사에 문서로 통보한다② 사업을 폐지할 경우에는 폐지신고 전 설비내의 가스를 전량 설비밖으로 안전하게 이송 또는 방출한다.③ 사업을 휴지할 때에는 설비내의 가스를 전량 설비밖으로 안전하게 이송 또는 방출한다. 다만, 불특정인이 자유롭게 출입할 수 없도록 하는 조치를 하는 경우에는 가스저장량을 최소화할 수 있다.④ 휴지 기간중에는 안전관리책임자 및 안전관리원을 상주시켜 가스시설을 유지ㆍ관리한다. 다만, 설비내 고압가스가 없는 경우에는 안전관리원을 선임하지 않을 수 있다.⑤ 휴지중인 시설의 사업을 재개할 경우에는 한국가스안전공사로부터 정기검사를 받아 종사자의 안전의식을 고취시키고 시설에 대한 안전성을 확보한 후 사업을 재개한다.11. 기타 안전관리유지에 관한 사항', '제37조 (안전관리규정의 유지 및 관리) ① 안전관리총괄자는 안전관리규정을 비치하고 규정의 제ㆍ개정에 관한 사항을 기록ㆍ유지하여야 한다.② 안전관리총괄자는 규정의 제ㆍ개정 여건이 발생하였을 때에는 지체 없이 제ㆍ개정 절차를 취하여 항상 실효성 있는 규정을 유지하여야 한다.', '제38조 (자료의 최신본 활용) 시설의 안전관리와 관련된 법령, 상세기준, 지침, 규격, 양식 및 데이터 등은 최신본으로 관리ㆍ보관하고 안전관리자는 필요한 분야에 따라 이를 활용한다.', '제39조 (작업안전수칙) ① 작업 종사자는 작업전 작업복, 장갑, 작업모 및 안전화를 착용하고 작업에 임한다.② 용기를 승하차시 용기에 충격이 가해지지 않도록 주의한다.③ 용기 이동시에는 용기를 눕혀서 굴리거나 용기가 넘어지지 않도록 주의한다.④ 용기저장소에는 누출된 가스가 체류하지 않도록 항상 환기에 유의하며, 전기스파크나 충격 및 화기 등을 엄금한다.⑤ 가스설비 기밀검사시는 불활성매체를 사용한다.⑥ 검사시설장비 및 공구류는 일일점검을 철저히 한다.⑦ 방소화설비의 정위치를 확인하고 사용법을 숙지한다.⑧ 가스설비에는 휴대용손전등 외 등화를 휴대하지 아니한다.⑨ 작업종사자는 작업중 액이 누출되어 인체에 동상을 입지 않도록 주의한다.⑩ 배관의 온도는 40℃ 이하로 유지한다.⑪ 충전장 등 가스설비실에는 가연성물질을 두지 않는다.⑫ 저장탱크에 가스를 인입할 때 저장탱크 내용적의 90%를 넘지 않도록 한다.⑬ 탱크로리로 부터 저장탱크에 가스를 이송하는 때에는 "차량정지목", "가스충전작업중" 팻말을 설치하고 어스선 연결, 밸브개폐유무, 가스누출여부를 확인한다.⑭ 충전장에는 충전용기와 잔가스용기는 각각 구분하여 놓는다.⑮ 작업안전수칙을 보기 쉬운 곳에 게시하고 또한 그것을 준수토록 한다.', '제40조 (타 법령과의 관계) 이 규정외 필요한 사항은 가스관계법 및 타법령에서 정하는 바에 의한다']


별표

별표 0001: 고압가스 저장소시설 안전점검표

[별첨 1]

                                                    ┏━━━━┳━━━━┓

                                                    ┃안전관리┃안전관리┃

                                ┏━━━━┳━━━━┫부총괄자┃총 괄 자┃

                                ┃안    전┃안전관리┃        ┃        ┃

                                ┃관 리 원┃책 임 자┃        ┃        ┃

                                ┣━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫

  고압가스 저장소시설 안전점검표┃        ┃        ┃        ┃        ┃

                                ┗━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┛

┏━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓

┃시  설  명││점 검 일                    │201 .  .  . ~             ┃

┠─────┼┼──────────────┼─────────────┨

┃가스종류  ││점검결과                    │                          ┃

┠─────┼┴──────────────┴─────────────┨

┃점 검 원  │                           (인)                           ┃

┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┏━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━┯━━┓

┃번호│점 검 항 목     │점  검  내  용            │점검│점검결과              │비고┃

┃    │                │                          │주기┝━┯━┯━┯━┯━┯━┥    ┃

┃    │                │                          │    │월│화│수│목│금│토│    ┃

┣━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━┫

┃1   │안전거리 등     │- 안전거리 유지여부       │월간│  │  │  │  │  │  │    ┃

┃    │                │- 화기와의 거리 유지 여부 │일간│  │  │  │  │  │  │    ┃

┠──┼────────┼─────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃2   │방호벽 등       │- 적정여부                │주간│  │  │  │  │  │  │    ┃

┠──┼────────┼─────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃3   │시설등의표시 등 │- 경계표지 설치여부       │일간│  │  │  │  │  │  │    ┃

┠──┼────────┼─────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃4   │가스 설비의재료 │- 가스설비의 구조 적정여부│월간│  │  │  │  │  │  │    ┃

┃    │?구조 등       │- 가스누출 여부           │일간│  │  │  │  │  │  │    ┃

┠──┼────────┼─────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃5   │안전장치 등     │- 압력계 및 안전밸브      │일간│  │  │  │  │  │  │    ┃

┃    │                │ 적정여부                 │    │  │  │  │  │  │  │    ┃

┠──┼────────┼─────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃ 6  │배관 등         │- 배관의 설치장소 및 구조 │월간│  │  │  │  │  │  │    ┃

┃    │                │- 표지판설치여부          │일간│  │  │  │  │  │  │    ┃

┃    │                │- 부식방지조치 여부       │주간│  │  │  │  │  │  │    ┃

┃    │                │- 신축흡수조치여부        │월간│  │  │  │  │  │  │    ┃

┃    │                │- 압력계?온도계 적정여부 │주간│  │  │  │  │  │  │    ┃

┠──┼────────┼─────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃ 7  │용기보관장소 등 │- 경계표시 설치여부       │일간│  │  │  │  │  │  │    ┃

┠──┼────────┼─────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┨

┃ 8  │기타시설 등     │- 비상전력 적정여부       │월간│  │  │  │  │  │  │    ┃

┃    │                │- 표준압력계 비치여부     │주간│  │  │  │  │  │  │    ┃

┠──┴────────┼─────────────┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┨

┃점 검 자 의 견        │                                                              ┃

┠───────────┴───────────────────────────────┨

┃ 주: 1. 불필요한 항목에는 “해당없음”으로 표시                                       ┃

┃     2. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적정하게               ┃

┃        작성하여야 함.                                                                ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0002: 수리·보수 및 철거일지

[별첨 2]

                                              ┏━━━━┳━━━━┓

                                              ┃안전관리┃안전관리┃

                          ┏━━━━┳━━━━┫부총괄자┃총 괄 자┃

  수리?보수 및 철거일지  ┃안    전┃안전관리┃        ┃        ┃

                          ┃관 리 원┃책 임 자┃        ┃        ┃

                          ┣━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫

                          ┃        ┃        ┃        ┃        ┃

                          ┗━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┛

점검일자 :201  .   .   .

┏━━━━━━━┯━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓

┃일        시  │  │수리?보수 및   │                    ┃

┃              │  │철 거   장 소   │                    ┃

┠───────┼─┼────────┼──────────┨

┃수리?보수    │  │수리?보수 및   │                    ┃

┃및  철거자    │  │철 거   대 상   │                    ┃

┣━━━━━━━┷┯┷━━━━━━━┯┷━━━━━━━━━━┫

┃수리?보수 및   │수리?보수 및   │수리?보수 및 철거 후 ┃

┃ 철거 전의 상태 │ 철거 후의 상태 │ 검사 및 시험결과     ┃

┠────────┼────────┼───────────┨

┃                │                │                      ┃

┠────────┴────────┴───────────┨

┃고 장  원 인                                              ┃

┠─────────────────────────────┨

┃고장방지대책                                              ┃

┠──────┬──────────────────────┨

┃종 합 의 견 │                                            ┃

┠──────┘                                            ┃

┃                                                          ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0003: 안전교육일지

[별첨 3]

                                        ┏━━━━┳━━━━┓

                                        ┃안전관리┃안전관리┃

                    ┏━━━━┳━━━━┫부총괄자┃총 괄 자┃

  안 전 교 육 일지  ┃안    전┃안전관리┃        ┃        ┃

                    ┃관 리 원┃책 임 자┃        ┃        ┃

                    ┣━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫

                    ┃        ┃        ┃        ┃        ┃

                    ┗━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┛

┏━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━┯┓

┃일   시 ││장   소 ││강   사 │┃

┠────┴┴────┴┴────┴┨

┃  제    목                        ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃  교육내용 :                      ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┏━━━━━━┓

┃  참석자명단┃

┠──────┨

┃            ┃

┠──────┨

┃            ┃

┗━━━━━━┛

별표 0004: 독성가스 위해방지 조치 작성항목

[별첨 4]

독성가스 위해방지 조치 작성항목 :  해당사항 없음 

별표 0005: 국립농업과학원(본원)

[별첨 5] 국립농업과학원(본원)

비상연락망 및 관련기관 신고체계

          ┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명:국립농업과학원장   ┃                  

          ┃총 괄 자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃전화: 238-2101          ┃                  

          ┃                      ┃                        ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

          ┏━━━━━━━━━━━┳┻━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명 : 운영지원과장     ┃                  

          ┃부총괄자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃ 전화 : 238-2201        ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

          ┏━━━━━━━━━━━┳┻━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명:시설(가스)담당(정) ┃                  

          ┃책 임 자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃전화: 238-2264          ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

      ┏━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┓              

      ┃                            ┃                          ┃              

  ┏━┻━━━━━━━━━━┓┏━━┻━━━━━━━━━┓  ┏━┻━━━━━┓  

  ┃안전관리원              ┃┃비상조치 및             ┃  ┃협력업체의    ┃  

  ┃                        ┃┃ 교육훈련담당           ┃  ┃작업관리담당  ┃  

  ┣━━━━━━━━━━━━┫┣━━━━━━━━━━━━┫  ┣━━━━━━━┫  

  ┃성명:시설(가스)담당(부) ┃┃성명: 시설(가스)담당(정)┃  ┃성명: 가스업체┃  

  ┣━━━━━━━━━━━━┫┣━━━━━━━━━━━━┫  ┣━━━━━━━┫  

  ┃전화: 238-2262          ┃┃전화: 238-2264          ┃  ┃전화: 547-9044┃  

  ┗━━━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━━━┛  ┗━━━━━━━┛  

┌────────┐

│유관기관 연락망 │

┕━━━━━━━━┙

┏━━━━━━━━━━┓┏━━━━━━━━┓━━━━━━━━━━━┓

┃보수지원업체        ┃┃완 주 소  방  서┃┃냉매회수업체        ┃

┃가스업체            ┃┃(290-0245)      ┃┃냉동업체            ┃

┃(547-9044)          ┃┃                ┃┃(231-2242)          ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━┳━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

                            ┃                                      

┏━━━━━━━━━━┓┏━┻━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓

┃혁신 파출소         ┃┃냉동제조사업소  ┃┃완주군청            ┃

┃(236-0113)          ┣┫고압가스저장소  ┣┫(290-2114)          ┃

┃                    ┃┃(238-2264)      ┃┃                    ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━┳━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

                            ┃                                      

┏━━━━━━━━━━┓┏━┻━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓

┃인근 냉동제조사업소 ┃┃한국가스안전공사┃┃인근 냉동제조사업소 ┃

┃(    -     )        ┃┃(276-0019)      ┃┃(     -     )       ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

[별첨 5] 국립농업과학원(농업생물부)

비상연락망 및 관련기관 신고체계

          ┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명:농업생물부장       ┃                  

          ┃총 괄 자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃전화: 238-2800          ┃                  

          ┃                      ┃                        ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

          ┏━━━━━━━━━━━┳┻━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명 : 곤충양잠산업과장 ┃                  

          ┃부총괄자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃ 전화 : 238-2931        ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

          ┏━━━━━━━━━━━┳┻━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명:시설(가스)담당(정) ┃                  

          ┃책 임 자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃전화: 238-2264          ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

      ┏━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┓              

      ┃                            ┃                          ┃              

  ┏━┻━━━━━━━━━━┓┏━━┻━━━━━━━━━┓  ┏━┻━━━━━┓  

  ┃안전관리원              ┃┃비상조치 및             ┃  ┃협력업체의    ┃  

  ┃                        ┃┃ 교육훈련담당           ┃  ┃작업관리담당  ┃  

  ┣━━━━━━━━━━━━┫┣━━━━━━━━━━━━┫  ┣━━━━━━━┫  

  ┃성명:시설(가스)담당(부) ┃┃성명: 시설(가스)담당(정)┃  ┃성명: 가스업체┃  

  ┣━━━━━━━━━━━━┫┣━━━━━━━━━━━━┫  ┣━━━━━━━┫  

  ┃전화: 238-2014          ┃┃전화: 238-2264          ┃  ┃전화: 547-9044┃  

  ┗━━━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━━━┛  ┗━━━━━━━┛  

┌────────┐

│유관기관 연락망 │

┕━━━━━━━━┙

┏━━━━━━━━━━┓┏━━━━━━━━┓━━━━━━━━━━━┓

┃보수지원업체        ┃┃완 주 소  방  서┃┃냉매회수업체        ┃

┃가스업체            ┃┃(290-0245)      ┃┃냉동업체            ┃

┃(547-9044)          ┃┃                ┃┃(231-2242)          ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━┳━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

                            ┃                                      

┏━━━━━━━━━━┓┏━┻━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓

┃혁신 파출소         ┃┃냉동제조사업소  ┃┃완주군청            ┃

┃(236-0113)          ┣┫고압가스저장소  ┣┫(290-2114)          ┃

┃                    ┃┃(238-2264)      ┃┃                    ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━┳━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

                            ┃                                      

┏━━━━━━━━━━┓┏━┻━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓

┃인근 냉동제조사업소 ┃┃한국가스안전공사┃┃인근 냉동제조사업소 ┃

┃(    -     )        ┃┃(276-0019)      ┃┃(     -     )       ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

[별첨 5] 국립농업과학원(농산물안전성부)

비상연락망 및 관련기관 신고체계

          ┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명:농산물안전성부장   ┃                  

          ┃총 괄 자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃전화: 238-3200          ┃                  

          ┃                      ┃                        ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

          ┏━━━━━━━━━━━┳┻━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명 : 잔류화학평가과장 ┃                  

          ┃부총괄자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃ 전화 : 238-3221        ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

          ┏━━━━━━━━━━━┳┻━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명:시설(가스)담당(정) ┃                  

          ┃책 임 자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃전화: 238-2264          ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

      ┏━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┓              

      ┃                            ┃                          ┃              

  ┏━┻━━━━━━━━━━┓┏━━┻━━━━━━━━━┓  ┏━┻━━━━━┓  

  ┃안전관리원              ┃┃비상조치 및             ┃  ┃협력업체의    ┃  

  ┃                        ┃┃ 교육훈련담당           ┃  ┃작업관리담당  ┃  

  ┣━━━━━━━━━━━━┫┣━━━━━━━━━━━━┫  ┣━━━━━━━┫  

  ┃성명:시설(가스)담당(부) ┃┃성명: 시설(가스)담당(정)┃  ┃성명: 가스업체┃  

  ┣━━━━━━━━━━━━┫┣━━━━━━━━━━━━┫  ┣━━━━━━━┫  

  ┃전화: 238-2262          ┃┃전화: 238-2264          ┃  ┃전화: 547-9044┃  

  ┗━━━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━━━┛  ┗━━━━━━━┛  

┌────────┐

│유관기관 연락망 │

┕━━━━━━━━┙

┏━━━━━━━━━━┓┏━━━━━━━━┓━━━━━━━━━━━┓

┃보수지원업체        ┃┃완 주 소  방  서┃┃냉매회수업체        ┃

┃가스업체            ┃┃(290-0245)      ┃┃냉동업체            ┃

┃(547-9044)          ┃┃                ┃┃(231-2242)          ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━┳━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

                            ┃                                      

┏━━━━━━━━━━┓┏━┻━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓

┃혁신 파출소         ┃┃냉동제조사업소  ┃┃완주군청            ┃

┃(236-0113)          ┣┫고압가스저장소  ┣┫(290-2114)          ┃

┃                    ┃┃(238-2264)      ┃┃                    ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━┳━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

                            ┃                                      

┏━━━━━━━━━━┓┏━┻━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓

┃인근 냉동제조사업소 ┃┃한국가스안전공사┃┃인근 냉동제조사업소 ┃

┃(    -     )        ┃┃(276-0019)      ┃┃(     -     )       ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

[별첨 5]  농업공학부

비상연락망 및 관련기관 신고체계

          ┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명:농업공학부장       ┃                  

          ┃총 괄 자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃전화: 238-4001          ┃                  

          ┃                      ┃                        ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

          ┏━━━━━━━━━━━┳┻━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명 :스마트팜개발과장  ┃                  

          ┃부총괄자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃ 전화 : 238-4031        ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

          ┏━━━━━━━━━━━┳┻━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명: 시설(가스)담당(정)┃                  

          ┃책 임 자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃전화: 238-4010          ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

      ┏━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┓              

      ┃                            ┃                          ┃              

  ┏━┻━━━━━━━━━━┓┏━━┻━━━━━━━━━┓  ┏━┻━━━━━┓  

  ┃안전관리원              ┃┃비상조치 및             ┃  ┃협력업체의    ┃  

  ┃                        ┃┃ 교육훈련담당           ┃  ┃작업관리담당  ┃  

  ┣━━━━━━━━━━━━┫┣━━━━━━━━━━━━┫  ┣━━━━━━━┫  

  ┃성명:시설(가스)담당(부) ┃┃성명: 시설(가스)담당(정)┃  ┃성명: 가스업체┃  

  ┣━━━━━━━━━━━━┫┣━━━━━━━━━━━━┫  ┣━━━━━━━┫  

  ┃전화: 238-4005          ┃┃전화: 238-4010          ┃  ┃전화: 547-9044┃  

  ┗━━━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━━━┛  ┗━━━━━━━┛  

┌────────┐

│유관기관 연락망 │

┕━━━━━━━━┙

┏━━━━━━━━━━┓┏━━━━━━━━┓━━━━━━━━━━━┓

┃보수지원업체        ┃┃덕 진 소  방  서┃┃냉매회수업체        ┃

┃가스업체            ┃┃(250-4213)      ┃┃냉동업체            ┃

┃(547-9044)          ┃┃                ┃┃(231-2242)          ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━┳━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

                            ┃                                      

┏━━━━━━━━━━┓┏━┻━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓

┃혁신 파출소         ┃┃고압가스저장소  ┃┃전주시청            ┃

┃(236-0113)          ┣┫(238-4010)      ┣┫주간(281-2222)      ┃

┃                    ┃┃                ┃┃                    ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━┳━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

                            ┃                                      

┏━━━━━━━━━━┓┏━┻━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓

┃인근 냉동제조사업소 ┃┃한국가스안전공사┃┃인근 냉동제조사업소 ┃

┃(    -     )        ┃┃(276-0019)      ┃┃(     -     )       ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

[별첨 5]  농업생명자원부

비상연락망 및 관련기관 신고체계

          ┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명:농업생명자원부장   ┃                  

          ┃총 괄 자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃전화: 238-4501          ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

          ┏━━━━━━━━━━━┳┻━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명 : 디지털육종지원과장┃                  

          ┃부총괄자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃ 전화 : 238-4551        ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

          ┏━━━━━━━━━━━┳┻━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명:시설(가스)담당(정) ┃                  

          ┃책 임 자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃전화: 238-4505          ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

      ┏━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┓              

      ┃                            ┃                          ┃              

  ┏━┻━━━━━━━━━━┓┏━━┻━━━━━━━━━┓  ┏━┻━━━━━┓  

  ┃안전관리원              ┃┃비상조치 및             ┃  ┃협력업체의    ┃  

  ┃                        ┃┃ 교육훈련담당           ┃  ┃작업관리담당  ┃  

  ┣━━━━━━━━━━━━┫┣━━━━━━━━━━━━┫  ┣━━━━━━━┫  

  ┃성명:시설(가스)담당(부) ┃┃성명: 시설(가스)담당(정)┃  ┃성명:가스업체 ┃  

  ┣━━━━━━━━━━━━┫┣━━━━━━━━━━━━┫  ┣━━━━━━━┫  

  ┃전화: 238-4506          ┃┃전화: 238-4505          ┃  ┃전화: 547-9044┃  

  ┗━━━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━━━┛  ┗━━━━━━━┛  

┌────────┐

│유관기관 연락망 │

┕━━━━━━━━┙

┏━━━━━━━━━━┓┏━━━━━━━━┓━━━━━━━━━━━┓

┃보수지원업체        ┃┃덕 진 소  방  서┃┃냉매회수업체        ┃

┃가스업체            ┃┃(250-4213)      ┃┃냉동업체            ┃

┃(547-9044)          ┃┃                ┃┃(231-2242)          ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━┳━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

                            ┃                                      

┏━━━━━━━━━━┓┏━┻━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓

┃혁신 파출소         ┃┃고압가스저장소  ┃┃전주시청            ┃

┃(236-0113)          ┣┫(238-4505)      ┣┫주간(281-2222)      ┃

┃                    ┃┃                ┃┃                    ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━┳━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

                            ┃                                      

┏━━━━━━━━━━┓┏━┻━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓

┃인근 냉동제조사업소 ┃┃한국가스안전공사┃┃인근 냉동제조사업소 ┃

┃(    -     )        ┃┃(276-0019)      ┃┃(     -     )       ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

[별첨 5]  농업유전자원센터

비상연락망 및 관련기관 신고체계

          ┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명:농업유전자원센터장 ┃                  

          ┃총 괄 자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃전화: 238-4810          ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

          ┏━━━━━━━━━━━┳┻━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명 :운영지원실장      ┃                  

          ┃부총괄자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃ 전화 : 238-4820        ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

          ┏━━━━━━━━━━━┳┻━━━━━━━━━━━┓                  

          ┃안전관리              ┃성명:시설(가스)담당(정) ┃                  

          ┃책 임 자              ┣━━━━━━━━━━━━┫                  

          ┃                      ┃전화: 238-4831          ┃                  

          ┗━━━━━━━━━━━┻┳━━━━━━━━━━━┛                  

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

                                    ┃                                          

      ┏━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┓              

      ┃                            ┃                          ┃              

  ┏━┻━━━━━━━━━━┓┏━━┻━━━━━━━━━┓  ┏━┻━━━━━┓  

  ┃안전관리원              ┃┃비상조치 및             ┃  ┃협력업체의    ┃  

  ┃                        ┃┃ 교육훈련담당           ┃  ┃작업관리담당  ┃  

  ┣━━━━━━━━━━━━┫┣━━━━━━━━━━━━┫  ┣━━━━━━━┫  

  ┃성명:시설(가스)담당(부) ┃┃성명: 시설(가스)담당(정)┃  ┃성명:가스업체 ┃  

  ┣━━━━━━━━━━━━┫┣━━━━━━━━━━━━┫  ┣━━━━━━━┫  

  ┃전화: 238-4830          ┃┃전화: 238-4831          ┃  ┃전화: 547-9044┃  

  ┗━━━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━━━┛  ┗━━━━━━━┛  

┌────────┐

│유관기관 연락망 │

┕━━━━━━━━┙

┏━━━━━━━━━━┓┏━━━━━━━━┓━━━━━━━━━━━┓

┃보수지원업체        ┃┃덕 진 소  방  서┃┃냉매회수업체        ┃

┃가스업체            ┃┃(250-4213)      ┃┃냉동업체            ┃

┃(547-9044)          ┃┃                ┃┃(231-2242)          ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━┳━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

                            ┃                                      

┏━━━━━━━━━━┓┏━┻━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓

┃혁신 파출소         ┃┃고압가스저장소  ┃┃전주시청            ┃

┃(236-0113)          ┣┫(238-4505)      ┣┫주간(281-2222)      ┃

┃                    ┃┃                ┃┃                    ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━┳━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

                            ┃                                      

┏━━━━━━━━━━┓┏━┻━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓

┃인근 냉동제조사업소 ┃┃한국가스안전공사┃┃인근 냉동제조사업소 ┃

┃(    -     )        ┃┃(276-0019)      ┃┃(     -     )       ┃

┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛

별표 0006: 긴급사태시의 조치 및 통제요령(예시)

[별첨 6]

┌──────────────────┐

│긴급사태시의 조치 및 통제요령(예시) │

┕━━━━━━━━━━━━━━━━━━┙

1. 긴급사태 발생시 조치방법

     (가) 발견통보

          재해의 발생 및 인근의 화재를 발견할 경우에는 신속히 현황파악을 하고, 사고통보방법(별첨7)에 따라 소방관서, 한국가스안전공사등 유관기관에 비상출동 및 구조를 요청함과 동시에 즉시 안전관리총괄자, 안전관리책임자 등 비상연락망 연락체제에서 정한 순서에 따라 통보한다.

     (나) 피    난

          사람이 모이는 것이 위험하다고 판단되는 재해가 발생한 경우는 피난하면서 위험발생 신호를 계속하여 보낸다.

     (다) 긴급안전장치

          긴급히 운전을 정지할 필요가 있다고 판단되는 재해가 발생하거나, 인근의 화재를 발견한 경우에는 안전관리총괄자 또는 작업책임자의 명령과 동시에 즉시 정지 조치를 한다.

     (라) 재해현장의 응급조치

          재해발생 및 인근의 화재발생시 응급조치는 안전관리조직 계통의 지시에 따른다. 사고원인을 신속히 파악하여 비상대응체계 및 조직별 업무(별첨8 내지 9)에 따라 조기 사후수습과 피해 확대를 예방한다.

2. 위해발생시의 단계별 조치방법

┏━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃구분  │조치사항      │조치내용                                            ┃

┃      │(대응조직)    │                                                    ┃

┣━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃1단계 │사고관련 정보 │ㅇ 사고의 유형 및 영향 범주 파악                    ┃

┃      │수집          │ㅇ 사고 가스의 종류 및 양                           ┃

┃      │              │ㅇ 저장탱크?용기등 가스설비의 종류 및 상태         ┃

┃      │(상황반)      │ㅇ 피해의 정도 : 진행과정(화재, 폭발, 누설,         ┃

┃      │              │유출 등)                                            ┃

┃      │              │ㅇ 현지 기상 조건                                   ┃

┃      │              │ㅇ 사고 현장의 독성농도                             ┃

┠───┼───────┼──────────────────────────┨

┃2단계 │초기 응급조치 │ㅇ 초기 응급조치자는 방독면, 공기호흡기,            ┃

┃      │및 인명구조   │보호의등 보호구 착용 및 응급복구에 필요한           ┃

┃      │              │장비?공구 등 휴대할 것                             ┃

┃      │              │ㅇ 독성가스 등에 이미 노출되어 무력화된             ┃

┃      │(상황반, 비상 │희생자의 구조                                       ┃

┃      │조치반)       │ㅇ 피해가 예상되는 지역의 종사자는 대피             ┃

┃      │              │ㅇ 소방서(119), 한국가스안전공사 사고통보           ┃

┃      │              │ㅇ 기술적 구조작업이 필요한 인명구조 등은           ┃

┃      │              │유관기관의 지원요청                                 ┃

┃      │              │ - 고립된 경우의 구조상황                           ┃

┃      │              │ - 잔해나 파편에 눌러져 갇힌 희생자                 ┃

┃      │              │ - 밀폐된 공간에서의 구조상황                       ┃

┃      │              │ㅇ 구조된 부상자는 응급조치 후 병원 이송            ┃

┠───┼───────┼──────────────────────────┨

┃3단계 │위험요인 제거 │ㅇ 점검장비로 가스누출부위를 조사                   ┃

┃      │              │ㅇ 전기 스파크 발생을 억제하고, 전기기기나          ┃

┃      │              │화기 사용을 금지                                    ┃

┃      │(비상조치반)  │ㅇ 누출된 가스(독성가스 제외)가 체류할 우려가       ┃

┃      │              │있는 실내의 경우 창문 등 개방하여 잔류              ┃

┃      │              │가스 배출                                           ┃

┃      │              │ - 환기가 불량한 실내의 경우에는 국소배기           ┃

┃      │              │장치를 사용하여 외부로 배출                         ┃

┃      │              │ㅇ 화재발생시 화재진압에 대한 신속한 실시           ┃

┃      │              │여부 판단                                           ┃

┃      │              │ - 대상 설비 및 화재진압 방법                       ┃

┃      │              │ - 저장탱크?용기에 대한 과열방지 조치(살수,        ┃

┃      │              │화염 차단 등)                                       ┃

┃      │              │ - 누출된 물질의 물과의 반응성을 고려               ┃

┃      │              │ㅇ 사고발생 장소 및 물질에 따른 적절한 소           ┃

┃      │              │화약제 및 제독제 사용                               ┃

┃      │              │ - 밀폐된 공간 Vs 개방된 공간                       ┃

┃      │              │ - 독성가스, 가연성가스, 반응성물질, 일반유류       ┃

┃      │              │화재, 전기화재 등                                   ┃

┠───┼───────┼──────────────────────────┨

┃4단계 │현장통제 및   │ㅇ 사고 접수와 동시에 사고지역 주변 통제            ┃

┃      │위험지역 분류 │ㅇ 주민보호 조치                                    ┃

┃      │              │ - 필요하다면 싸이렌 및 확성기 사용                 ┃

┃      │              │ㅇ 사고현장을 명확히 구분하여 피해 확대 방지        ┃

┃      │(상황반, 현장 │ - 위험지역, 준 위험지역, 안전지역                  ┃

┃      │지원반)       │ㅇ 가스위해 발생지역 주위에 경계표지판 및           ┃

┃      │              │경계기를 설치하고 출입을 금지                       ┃

┃      │              │ㅇ 사고가 확대되는 경우 통제선 조정                 ┃

┠───┼───────┼──────────────────────────┨

┃5단계 │누출차단 조치 │ㅇ 안전하게 할수 있다면 밸브를 차단                 ┃

┃      │              │ - 가스가 누출되는 지점의 양쪽 가스밸브 차단        ┃

┃      │              │ㅇ 용기 내의 수위가 누출 부위 아래에 위치           ┃

┃      │(비상조치반,  │하도록 용기를 회전함                                ┃

┃      │현장지원반)   │ㅇ 나무마개, 고무마개 등을 이용하여 1차 누출        ┃

┃      │              │방지 후 에폭시 반죽을 이용하여 틈새 고정            ┃

┃      │              │ㅇ 손상 배관의 누출방지 : 패드와 크램프 사용        ┃

┃      │              │ㅇ 고압가스, 염소가스, 독성가스 등의 경우에는       ┃

┃      │              │특수장비 사용                                       ┃

┠───┼───────┼──────────────────────────┨

┃6단계 │가스 확산 방지│ㅇ 옥외 드레인, 맨홀, 하수구, 실내 드레인 등을 차단 ┃

┃      │              │ - 고무판이나 두꺼운 플라스틱 필름, 모래            ┃

┃      │              │주머니와 합판을 이용, 준비된 장비가 없다면          ┃

┃      │(현장지원반,  │현지의 흙이나 모래 등을 이용                        ┃

┃      │복구반)       │ㅇ 시설내 폐수처리시설이 있다면 유도                ┃

┃      │              │ㅇ 누출량이 많아 현장에서 조치가 불가능한           ┃

┃      │              │경우에는 웅덩이 또는 임시제방을 설치                ┃

┃      │              │ - 누출된 물질이 어떻게 흐르는지 관찰하고           ┃

┃      │              │더 이상 확산되는 것을 차단/우회                     ┃

┃      │              │ - 현장의 흙, 모래주머니, 흡착포 등을 이용          ┃

┃      │              │ - 흐름 우회기술 : 도랑 건설이나 차단봉 이용        ┃

┃      │              │ - 바닥을 팔때는 지하 매설물에 유의                 ┃

┠───┼───────┼──────────────────────────┨

┃7단계 │제독처리      │ㅇ 가스확산을 차단하여 누출가스를 누출지역 내에     ┃

┃      │              │유지                                                ┃

┃      │              │ㅇ 재해설비(흡수탑, 중화조 이송 등)를 가동하여      ┃

┃      │(비상조치반,  │제독처리                                            ┃

┃      │복구반)       │ㅇ 사고현장에 독성물질의 잔류여부 확인              ┃

┃      │              │ - 필요시 제독처리                                  ┃

┠───┼───────┼──────────────────────────┨

┃8단계 │현장 안전점검 │ㅇ 상황종료 후 가스누출부 주위의 배수구,            ┃

┃      │및 시설복구   │맨홀 등을 점검, 잔류가스 존재 확인 및               ┃

┃      │              │확산조치                                            ┃

┃      │              │ㅇ 가스시설 피해 등에 대한 안전점검 실시            ┃

┃      │(비상조치반,  │ㅇ 손상된 설비등에 대한 철거 및 복구                ┃

┃      │복구반)       │ - 협력(시공)업체 인력 및 장비 지원 요청            ┃

┗━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

3. 가스사고 상황별 대응요령(별첨10)에 따라 조치한다.

4. 긴급조치훈련

   안전관리총괄자는 훈련계획을 세워 예상된 재해에 따른 긴급조치훈련      등을 교육시 병행 실시한다.

별표 0007: 사고통보 방법

[별첨 7]

┌───────┐

│사고통보 방법 │

┕━━━━━━━┙

 □ 고법 시행규칙[별표 34] 사고의 통보방법 등(제54조제1항 관련)

 □ 사고의 종류별 통보 방법 및 기한

┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓

┃사고의 종류                   │통보방법                              │통보기한          ┃

┃                              │                                      ├──┬──────┨

┃                              │                                      │속보│상보        ┃

┠───────────────┼───────────────────┼──┼──────┨

┃가. 사람이 사망한 사고        │전화 또는 모사전송을 이용한 통보      │즉시│사고발생 후 ┃

┃                              │(이하 “속보”라 한다) 및 서면으로    │    │20일 이내   ┃

┃                              │제출하는 상세한 통보 (이하 “상보”라 │    │            ┃

┃                              │한다)                                 │    │            ┃

┠───────────────┼───────────────────┼──┼──────┨

┃나. 사람이 부상당하거나       │속보 및 상보                          │즉시│사고발생 후 ┃

┃중독된 사고                   │                                      │    │10일 이내   ┃

┠───────────────┼───────────────────┼──┼──────┨

┃다. 가스누출에 의한           │속보                                  │즉시│            ┃

┃폭발 또는 화재사고            │                                      │    │            ┃

┃   ( 가목 내지 나목의         │                                      │    │            ┃

┃    경우를 제외한다)          │                                      │    │            ┃

┠───────────────┼───────────────────┼──┼──────┨

┃라.가스시설이 손괴되거나      │속보                                  │즉시│            ┃

┃   가스누출로 인하여 인명     │                                      │    │            ┃

┃대피나 공급중단이 발          │                                      │    │            ┃

┃생한 사고(가목 및 나목        │                                      │    │            ┃

┃의 경우를 제외한다)           │                                      │    │            ┃

┠───────────────┼───────────────────┼──┼──────┨

┃마.사업자등의 저장탱크에서 가 │속보                                  │즉시│            ┃

┃스가 누출된 사고(가목부터     │                                      │    │            ┃

┃라목까지의 경우를 제외한다)   │                                      │    │            ┃

┠───────────────┴───────────────────┴──┴──────┨

┃공사가 법 제26조제2항에 따라 사고조사를 한 때에는 상보를 하지 아니할 수 있다.             ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 □ 통보내용

    사고의 통보할 때에는 다음 각목의 사항이 통보내용에 포함되어야 한다. 다만, 속보인 경우에는 마목과 바목의 내용을 생략할 수 있다.

    1. 통보자의 소속, 직위, 성명 및 연락처

    2. 사고발생 일시

    3. 사고발생 장소

    4. 사고내용

    5. 시설현황

    6. 피해현황(인명과 재산)

별표 0008: 비상대응 체계도(작성 예)

[별첨 8]

  ┌────────────┐                          

  │비상대응 체계도(작성 예)│                          

  ┕━━━━━━━━━━━━┙                          

                              상황 (사고) 발생          

┏━━━━━━━━━━━┓                              

┃사고 발견자           ┃      ?  ??                

┃                      ┃┏━━                        

┃                      ┃┃                            

┠───────────┨┃┏━━━━━━━━━━━━┓

┃? 초동조치           ┃┃┃초동조치                ┃

┃? 상황전파           ┣┛┣━━━━━━━━━━━━┫

┃                      ┃  ┃ ? 사고상황 파악       ┃

┗━━━━━━━━━━━┛  ┃ ? 비상대응조직 가동   ┃

                            ┃                        ┃

┏━━━━━━━━━━━┓  ┗━━━━━━━━━━━━┛

┃상황반 / 비상조치반   ┃      ?  ??                

┃                      ┃┏━━                        

┃                      ┃┃                            

┠───────────┨┃┏━━━━━━━━━━━━┓

┃? 사고관련 정보 수집 ┃┃┃응급조치                ┃

┃? 유관기관 통보      ┣┛┠────────────┨

┃? 응급조치           ┃  ┃? 위험요인 제거        ┃

┃? 확산방지           ┃  ┃? 누출차단/확산방지    ┃

┗━━━━━━━━━━━┛  ┃? 제독처리             ┃

                            ┃                        ┃

┏━━━━━━━━━━━┓  ┗━━━━━━━━━━━━┛

┃현장 지원반           ┃      ?  ??                

┃                      ┃┏━━                        

┃                      ┃┃                            

┠───────────┨┃┏━━━━━━━━━━━━┓

┃? 비상조치 지원      ┃┃┃현장통제 / 대피         ┃

┃? 주민대피           ┃┃┠────────────┨

┃                      ┣┛┃? 현장 인원통제        ┃

┃                      ┃  ┃? 주변거주자대피       ┃

┗━━━━━━━━━━━┛  ┃                        ┃

                            ┃                        ┃

┏━━━━━━━━━━━┓  ┗━━━━━━━━━━━━┛

┃복 구 반              ┃      ?  ??                

┃                      ┃┏━━                        

┃                      ┃┃                            

┠───────────┨┃┏━━━━━━━━━━━━┓

┃? 사태수습           ┃┃┃시설복구 / 안전점검     ┃

┃? 시설복구           ┣┛┠────────────┨

┃                      ┃  ┃? 피해상황 파악        ┃

┗━━━━━━━━━━━┛  ┃? 장비/인력 지원       ┃

                            ┃                        ┃

                            ┗━━━━━━━━━━━━┛

                                    ??                

                            ┏━━━━━━━━━━━━┓

                            ┃상황종료 / 해제         ┃

                            ┠────────────┨

                            ┃? 상황 종료보고 및 해제┃

                            ┃                        ┃

                            ┃                        ┃

                            ┗━━━━━━━━━━━━┛

별표 0009: 긴급사태 비상대응조직 업무분장(예)

[별첨 9]

┌─────────────────┐

│긴급사태 비상대응조직 업무분장(예)│

┕━━━━━━━━━━━━━━━━━┙

┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃대응조직        │조  치  사  항                        ┃

┣━━┯━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃운  │상황반    │ㅇ 경보발령, 비상상황 보고/ 지원요청  ┃

┃영  │          │  - 행정관청, 소방서, 가스안전공사 등 ┃

┃체  │          │ㅇ 비상연락, 비상대응 조직 동원       ┃

┃계  │          │ㅇ 사고속보의 작성과 보고             ┃

┃    │          │ㅇ 인접지역 피해예측과 대피 결정      ┃

┃    ├─────┼───────────────────┨

┃    │비상조치반│ㅇ 비상운전 정지                      ┃

┃    │          │  - 밸브 차단, 긴급차단장치 작동 등   ┃

┃    │          │ㅇ 비상발전기 및 살수장치 가동        ┃

┃    │          │ㅇ 방호조치 및 위험물질 제거?격리    ┃

┃    │          │ㅇ 자체소방시설을 활용한 화재진화 활동┃

┃    ├─────┼───────────────────┨

┃    │현장지원반│ㅇ 현장 인원통제 및 주변 거주자 대피  ┃

┃    │          │ㅇ 소방펌프의 가동과 소방용수의 확보  ┃

┃    │          │ㅇ 필요장비 동원 및 운영              ┃

┃    │          │ㅇ 상해자 응급처치 및 병원 후송 지원  ┃

┃    ├─────┼───────────────────┨

┃    │복구반    │ㅇ 피해상황 분석                      ┃

┃    │          │ㅇ 사태수습 후 복구 작업 실시         ┃

┃    │          │ㅇ 협력업체 인력 및 장비 지원         ┃

┗━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0010: 가스사고 상황별 대응요령(예)

[별첨 10]

┌──────────────┐

│가스사고 상황별 대응요령(예)│

┕━━━━━━━━━━━━━━┙

가. 저장탱크(특정설비 포함) 등에서 사고발생시

  1) 사고유형

   ㆍ 저장탱크 몸체(연결부 포함)에서 가스누출ㆍ화재ㆍ폭발

   ㆍ 저장탱크와 연결배관 또는 밸브 등에서 가스누출ㆍ화재ㆍ폭발

  2) 대응요령

   ㆍ 탱크주위의 화기와 일반 전기설비등의 사용을 금지하고, 불필요한 인원의 접근 및 출입 통제

   ㆍ 통풍이 원활하게 하여 누출되는 가스가 자연확산 되도록 함.

   ㆍ 긴급차단 밸브 작동

   ㆍ 국소배기장치 활용이 가능한 경우 누출 체류된 가스를 안전한 장소로 배출

   ㆍ 누출되는 부위가 비교적 작고 누출량이 적은 경우

     - 나무마개, 납마개, 금속에폭시, 고무밴드 등으로 조치

   ㆍ 누출된 가스에 화재가 발생할 경우 살수장치 작동 또는 자가 소화전 활용하여 소화

   ㆍ 가스공급 재개전 공급중단 시설 및 배관에 대한 안전점검

   3) 유관기관 지원요청

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃유관기관    │지원요청 내용                                                               ┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃한국가스안전│ㅇ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청                            ┃

┃공사        │ㅇ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정                           ┃

┃            │ㅇ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원                      ┃

┃            │ㅇ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시               ┃

┠──────┼──────────────────────────────────────┨

┃저장탱크    │ㅇ 누출되는 부위가 비교적 크고 가스누출량이 많은 경우                       ┃

┃전문검사기관│ - 액체탄산을 이용하여 누출부위를 동결시켜 가스누출량이 최소화되도록 조치   ┃

┃            │ - 저장탱크내 잔가스가 많이 남아있는 경우에는 다른 저장탱크나               ┃

┃            │탱크(벌크)로리 등으로 이송조치                                              ┃

┃            │ㅇ 탱크로리 용량에 맞는 크레인 확보 및 조치                                 ┃

┃            │ㅇ 잔가스 회수 탱크로리(벌크로리) 확보 후 안전조치                          ┃

┃            │ㅇ 잔가스 이송조치후 탱크내 질소 및 공기치환                                ┃

┠──────┼──────────────────────────────────────┨

┃소방서      │ㅇ 2차 위해가 발생하지 않도록 저장탱크 전체에 살수하면서 탱크를 냉각        ┃

┃            │ㅇ 가스누출량과 주변상황 및 저장탱크의 상태를 충분히 고려하여               ┃

┃            │화재의 진압여부 결정                                                        ┃

┃            │ - 탱크의 국부과열로 인한 폭발을 방지하기 위해 전체 표면에 골고루 살수 냉각 ┃

┃            │ - 누출부위 차단이 불가능한 경우 불을 끄지 않도록 한다.                     ┃

┃            │   (소화할 경우 누출되는 가스에 의해 2차 폭발의 우려가 있음)                ┃

┃            │ㅇ 화재폭발시 화재확산 방지를 위해 주위 가옥?시설물 등에 살수 실시         ┃

┃            │ㅇ 누출?질식?화재?폭발 등에 의한 인명 구조                               ┃

┠──────┼──────────────────────────────────────┨

┃경 찰       │ㅇ 2차 폭발등을 고려하여 주민 등 대피조치                                   ┃

┃            │ㅇ 인근 차량 및 주민 통제                                                   ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

나. 고압가스배관에서 사고발생시

 1) 사고유형

   ㆍ 고압가스 배관에서 가스 누출?화재?폭발

 2) 대응요령

   ㆍ 배관 연결부에 의한 가스누출

     - 가스사용을 중지하고 주위의 화기를 제거

     - 불필요한 인원의 출입제한, 자연통풍 조치 

     - 배관 전후단 밸브 차단

   ㆍ 소량의 가스누출시

      - 금속에폭시와 고무밴드 등으로 누출부위를 감싼 후 신속히 안전한 곳으로 옮긴후 잔가스 회수 또는 방출, 연소등의 안전조치 

   ㆍ 다량의 가스누출시

      - 신속히 국소배기장치를 이용 잔가스 안전배출 또는 방출연소등의 안전조치

   ㆍ 배관 전후단 밸브 차단

   ㆍ 가스농도 측정

   ㆍ 가스공급 재개전 공급중단 시설 및 배관에 대한 안전점검 

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃유관기관    │지원요청 내용                                                   ┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃한국가스안전│ㅇ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청                ┃

┃공사        │ㅇ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정               ┃

┃            │ㅇ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원          ┃

┃            │ㅇ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시   ┃

┠──────┼────────────────────────────────┨

┃소방서      │ㅇ 누출되는 가스에 화재?폭발발생시                             ┃

┃            │ - 물을 뿌려 냉각소화 시키며, 누출부위 차단이 불가능한 경우에는 ┃

┃            │불을 끄지 않도록 한다.                                          ┃

┃            │   (소화할 경우 누출되는 가스에 의해 2차 폭발 우려가 있다)      ┃

┃            │ㅇ 누출?질식?화재?폭발 등에 의한 인명 구조                   ┃

┠──────┼────────────────────────────────┨

┃경 찰       │ㅇ 2차 폭발 등을 고려하여 주민 등 대피조치                      ┃

┃            │ㅇ 인근 차량 및 주민 통제                                       ┃

┖──────┴────────────────────────────────┚

3) 유관기관 지원요청

다. 용기에서 사고발생시

 1) 사고유형

    ㆍ 안전밸브 작동에 의한 가스 누출?화재?폭발

    ㆍ 용기밸브에서의 가스 누출?화재?폭발

    ㆍ 용기몸통부에서의 가스 누출?화재?폭발

 2) 대응요령

   ㆍ 안전밸브 작동에 의한 가스누출

      - 가스사용을 중지하고 주위의 화기를 제거

      - 불필요한 인원의 출입제한, 자연통풍 조치 

      - 안전밸브 작동요인을 제거하여 누출 차단

   ㆍ 소량의 가스누출

      - 금속에폭시와 고무밴드등으로 누출부위를 감싼 후 신속히 안전한 곳으로 옮긴후 잔가스 회수 또는 방출, 연소등의 안전조치 

   ㆍ 다량의 가스누출

      - 응급조치용 캡이나 캡슐등을 이용하여 신속히 안전한 장소로 옮긴후 잔가스 회수 또는 방출 연소등의 안전조치

   ㆍ 누출된 가스가 실내에 체류시 국소배기장치를 이용하여 안전한 장소로 가스 방출 조치

   ㆍ 가스공급 재개전 공급중단 시설 및 배관에 대한 안전(정밀)점검 

라. 비독성ㆍ비가연성 냉동제조시설에서 사고발생시

 1) 사고유형

   ㆍ 폭발(비산 및 과압에 의한 인명 및 설비 손실)

    - 냉동시설 주변 화재에 의해 압력용기(수액기, 응축기 등) 폭발

    - 액햄머 등에 의한 압축기 헤드 파열

    - 수리ㆍ보수시 산소 유입에 의한 폭발

   ㆍ 질식(산소 결핍에 의한 인적 피해)

    - 액봉에 의한 액배관 파열

    - 수리ㆍ보수시 냉매누출

    - 지게차 운전 등에 의한 냉매배관 파손

 2) 대응요령

   ㆍ 사고신고 및 전파

   ㆍ 기계실내 종사자 대피

   ㆍ 상황실 운영 및 비상대응조직 가동

   ㆍ 인원파악 및 인원통제

   ㆍ 부상자 응급처치 및 병원이송

   ㆍ 냉매누출 부위 응급조치

   ㆍ 국소배기장치 등으로 기계실 강제환기 실시

   ㆍ 주기적 산소농도측정

   ㆍ 손실평가 및 사고조사

   ㆍ 안전 및 비상시스템 복구

   ㆍ 상황종료 보고 및 전파

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃유관기관    │지원요청 내용                                                     ┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃한국가스안전│ㅇ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청                  ┃

┃공사        │ㅇ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정                 ┃

┃            │ㅇ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원            ┃

┃            │ㅇ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시     ┃

┠──────┼─────────────────────────────────┨

┃소방서      │ㅇ 누출되는 가스에 화재?폭발 발생시                              ┃

┃            │ - 물을 뿌려 냉각소화 시킨후 누출량의 정도에 따라 아래와 같이     ┃

┃            │안전조치                                                          ┃

┃            │ ? 용기의 국부과열로 인한 폭발을 방지하기 위해 전체표면에 골고루 ┃

┃            │물을 뿌려 냉각시킨다. (내부가스가 완전히 연소되어 안전하게        ┃

┃            │될 때까지)                                                        ┃

┃            │ ? 누출부위 차단이 불가능한 경우에는 불을 끄지 않도록 한다.      ┃

┃            │   (소화할 경우 누출되는 가스에 의해 2차 폭발 우려가 있다)        ┃

┃            │ㅇ 누출?질식?화재?폭발 등에 의한 인명 구조                     ┃

┠──────┼─────────────────────────────────┨

┃경 찰       │ㅇ 2차 폭발등을 고려하여 주민 등 대피조치                         ┃

┃            │ㅇ 인근 차량 및 주민 통제                                         ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 3) 유관기관 지원요청

라. 독성가스에서 사고발생시

  1) 사고유형

    ㆍ 소량의 독성가스가 누출

    ㆍ 폭발 및 상당량의 독성가스가 누출

    ㆍ 독성가스가 광범위한 지역으로 확산

  2) 대응요령

   ㆍ 응급조치 작업자는 보호장비 필수 착용

      - 공기호흡기, 보호의, 보호장갑, 고무장화 등

   ㆍ 제독(중화)제를 살포하여 주변의 오염방지

      - 제독제가 충분치 않을 경우 화학소방대, 군부대 및 동종업계에 지원요청 

   ㆍ 누출되는 부위가 비교적 작고 누출량이 적은 경우

      - 나무마개, 납마개, 금속에폭시, 고무밴드로 조치

   ㆍ 누출지역의 풍향을 확인 후 바람의 반대방향으로 사업장 내 전 종업원(협력업체 모든 직원 포함)과 대피토록 조치

   ㆍ 경찰관서 및 소방관서에 신속한 지원요청

   ㆍ 가스공급 재개전 공급중단 시설 및 배관에 대한 안전(정밀)점검 

3) 유관기관 지원요청

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃유관기관    │지원요청 내용                                                 ┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃한국가스안전│ㅇ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청              ┃

┃공사        │ㅇ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정             ┃

┃            │ㅇ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원        ┃

┃            │ㅇ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시 ┃

┠──────┼───────────────────────────────┨

┃경찰        │ㅇ 피해확산범위를 고려하여 주민 등 대피조치                   ┃

┃            │  - 우선적으로 누출지역의 풍향을 확인 후 바람의 반대방향      ┃

┃            │으로 지역주민 대피토록 조치                                   ┃

┃            │ - 피해확산범위를 가스안전공사로부터 기술자문 후 대피 조치    ┃

┃            │ㅇ 인근 차량 및 주민 통제                                     ┃

┠──────┼───────────────────────────────┨

┃소방서      │ㅇ 누출가스의 특성(가스물성정보 참조)에 맞게 살수 및 제독처리 ┃

┃            │ㅇ 독성이면서 가연성가스의 경우 용기나 저장탱크 등이          ┃

┃            │직사광선에 노출되어 내부압력이 상승하지 않도록 살수조치.      ┃

┃            │다만, 염소가스인 경우 물 사용금지                             ┃

┠──────┼───────────────────────────────┨

┃군부대      │ㅇ 제독제 및 장비 인력 지원                                   ┃

┃            │ㅇ 응급조치 장비 지원                                         ┃

┠──────┼───────────────────────────────┨

┃지자체      │ㅇ 응급조치 장비 및 인력지원                                  ┃

┃            │ㅇ 사고에 따른 수습대책 본부 구성운영                         ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

마. 고압가스 탱크로리(벌크로리,튜브트레일러) 등에서 사고발생시

  1) 사고유형

   ㆍ 탱크로리 몸체(연결부 포함)에서 가스누출?화재?폭발

   ㆍ 탱크로리와 연결배관 또는 밸브 등에서 가스누출?화재?폭발

   ㆍ 차량 충돌, 전도, 전복으로 가스누출

  2) 대응요령

   ㆍ 주차브레이크의 작동 및 엔진정지 상태 확인

   ㆍ 탱크주위의 화기와 일반전기설비 등 사용금지하고 불필요한 인원의 접근 및 출입 통제

   ㆍ 통풍이 원활하게 하여 누출되는 가스가 자연확산되도록 함.

   ㆍ 누출되는 부위가 비교적 작고 누출량이 적은 경우

     - 나무마개, 납마개, 금속에폭시, 고무밴드 조치

   ㆍ 소방관서(119)에 즉시 신고하고 지원요청

   ㆍ 가장 가까운 개활지로 이동, 주차브레이크 작동, 엔진정지 

   ㆍ 화재의 규모에 따라 보유하고 있는 소화기 이용 화재진압.

   ㆍ 화재가 진압된 경우 가스누출정도에 따라 응급조치

     - 나무마개, 납마개, 금속에폭시, 고무밴드 조치

   ㆍ 초기 화재진압에 실패할 경우 인근을 통행하는 차량과 인원을 통제하고 신속하게 소방서 지원요청

 3) 유관기관 지원요청

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃유관기관    │지원요청 내용                                                       ┃

┠──────┼──────────────────────────────────┨

┃한국가스안전│ㅇ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청                    ┃

┃공사        │ㅇ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정                   ┃

┃            │ㅇ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원              ┃

┃            │ㅇ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시       ┃

┠──────┼──────────────────────────────────┨

┃저장탱크    │ㅇ 누출되는 부위가 비교적 크고 가스누출량이 많은 경우               ┃

┃전문검사기관│ - 액체탄산을 이용하여 누출부위를 동결시켜 가스누출량이 최소화      ┃

┃및 고압가스 │되도록 조치                                                         ┃

┃운송업소    │ - 저장탱크내 잔가스가 많이 남아있는 경우에는 다른 저장탱크나       ┃

┃            │탱크(벌크)로리 등으로 이송조치                                      ┃

┃            │ㅇ 탱크로리 용량에 맞는 크레인 확보 및 조치                         ┃

┃            │ㅇ 잔가스 회수 탱크로리(벌크로리) 확보 후 안전조치                  ┃

┃            │ㅇ 잔가스 이송조치후 탱크내 질소 및 공기치환                        ┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃소방서      │□ 탱크로리 몸체에서 가스누출시                                     ┃

┃            │ㅇ 2차 위해가 발생하지 않도록 저장탱크 전체에 살수하면서 탱크를 냉각┃

┃            │ㅇ 가스누출량과 주변상황 및 저장탱크의 상태를 충분히 고려 화재의    ┃

┃            │진압여부 결정                                                       ┃

┃            │ㅇ 누출?질식?화재?폭발 등에 의한 인명 구조                       ┃

┃            │                                                                    ┃

┃            │□ 탱크로리에서 누출되는 가스에 화재?폭발 발생시                   ┃

┃            │ㅇ 2차 위해가 발생하지 않도록 저장탱크 전체에 살수하면서 탱크를 냉각┃

┃            │ㅇ 가스누출량과 주변상황 및 저장탱크의 상태를 충분히 고려 화재의    ┃

┃            │진압여부 결정                                                       ┃

┃            │ - 탱크의 국부과열로 인한 폭발을 방지하기 위해, 전체 표면에         ┃

┃            │골고루 살수 냉각                                                    ┃

┃            │ - 누출부위 차단이 불가능한 경우 불을 끄지 않도록 한다. 소화할      ┃

┃            │경우 누출되는 가스에 의해 2차폭발 우려가 있음                       ┃

┃            │ㅇ 안전밸브가 작동한 경우에는 탱크가 충분히 가열되어 있는 상태이고  ┃

┃            │지속적으로 화염에 노출되면 몇분안에 탱크가 폭발(BLEVE) 할 수        ┃

┃            │있으므로 소방차량 증원하여 살수                                     ┃

┃            │ - 살수가 개시된 경우 탱크 전체적으로 살수하여 탱크내부의 압력을    ┃

┃            │떨어뜨려 가스의 누출량이 줄어들게 하여야 하고 불이 완전히           ┃

┃            │소화하여도 2차적인 화재나 폭발의 우려가 없는 개활지에서             ┃

┃            │탱크를 충분히 냉각시킨 후 소화하고 누출부위에 대하여 응급조치       ┃

┃            │ㅇ 누출?질식?화재?폭발 등에 의한 인명 구조                       ┃

┠──────┼──────────────────────────────────┨

┃경 찰       │ㅇ 2차 폭발등을 고려하여 주민 등 대피조치                           ┃

┃            │ㅇ 인근 차량 및 주민 통제                                           ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


부칙

        부칙 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 공포정보: 20230814 (공포번호: 224)