# 기계설비 유지관리기준
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20231129, 시행일자=20231129, 소관부처=국토교통부)
행정규칙번호: 2023-695
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 기계설비 유지관리기준
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20231129
발령번호: 2023-695
시행일자: 20231129
소관부처: 국토교통부
담당부서기관: 국토교통부(건설산업과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 고시는 「기계설비법」 제16조에 따른 기계설비의 유지관리 및 성능점검을 위하여 필요한 유지관리기준과, 같은 법 제17조에 따른 기계설비의 점검 및 그 점검기록의 작성에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.', '제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.1. "기계설비"란 「기계설비법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1호에 따른 설비로서 「기계설비법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 별표 1의 구분에 따른 설비를 말한다.2. "관리주체"란 법 제17조제1항에 따른 기계설비의 소유자 또는 관리자를 말한다.3. "유지관리"란 기계설비의 점검 및 관리를 실시하고 운전ㆍ운용하는 일체의 행위를 말한다.4. "유지관리자"란 기계설비 유지관리를 수행하는 자를 말한다.5. "성능점검"이란 법 제17조제2항에 따라 기계설비의 유지관리에 필요한 성능을 점검하는 것을 말한다.6. "성능점검업자"란 법 제21조제1항에 따른 성능점검업을 등록한 자를 말한다.', '제3조(적용범위) 이 고시는 영 제14조제1항에 따른 건축물등(이하 "건축물등"이라 한다)에 설치된 기계설비의 유지관리 및 성능점검에 대하여 적용한다.', '제4조(다른 규정과의 관계) 기계설비의 유지관리 및 성능점검과 관련하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 고시에서 정하는 바에 따른다.', '제5조(기계설비 유지관리 및 성능점검 일반사항) 유지관리자와 성능점검업자는 다음 각 호의 사항을 고려하여 기계설비에 대한 유지관리 및 성능점검을 수행해야 한다.1. 건축물등에 안전하고 쾌적한 환경을 제공할 것2. 기계설비 수명 기간 중 본래의 성능을 발휘할 수 있도록 관리할 것3. 에너지 사용량을 절감할 수 있도록 관리할 것', '제6조(유지관리지침서) 관리주체는 건축물등의 기계설비에 대한 다음 각 호의 내용이 포함된 유지관리지침서를 구비해야 한다.1. 기계설비 준공도서(준공도면, 시방서, 부하 및 장비선정 계산서를 포함한다)2. 기계설비 시스템 운용 매뉴얼(기계설비 제조사의 검사서 또는 성적서를 포함한다)3. 기계설비 사용 전 확인표(「기계설비 기술기준」별지 제3호서식)4. 기계설비 성능확인서(「기계설비 기술기준」별지 제4호서식)5. 기계설비 안전확인서(「기계설비 기술기준」별지 제5호서식)6. 기계설비 사용적합 확인서(「기계설비 기술기준」별지 제6호서식)', '제7조(유지관리 및 성능점검 계획의 수립) ① 관리주체는 별표 1의 유지관리 및 성능점검 대상 기계설비(이하 "점검대상 기계설비"라 한다)에 대하여 매년 다음 각 호의 내용이 포함된 유지관리 및 성능점검 계획을 수립해야 한다. 이 경우, 관리주체는 점검대상 기계설비 외에 추가로 점검이 필요한 기계설비가 있는 경우 이를 포함하여 점검 계획을 수립할 수 있다.1. 점검대상 기계설비의 종류 및 항목2. 점검대상 기계설비의 유지관리 및 성능점검 절차 및 점검 주기3. 제8조에 따른 유지관리 및 성능점검 안전조치 방안② 관리주체는 제11조에 따른 성능점검을 실시하려는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 기계설비 성능점검계획서를 작성해야 한다. 이 경우, 열원 및 냉난방설비의 성능점검은 냉방설비와 난방설비를 구분하여 격년으로 실시해야 한다.1. 성능점검을 위한 인력 투입 계획 및 장비 현황2. 별표 2의 기준에 따라 산출한 성능점검 대상 기계설비의 수량3. 성능점검 중 안전 확보 및 품질관리 방안③ 관리주체는 점검대상 기계설비에 대해 별지 제1호서식의 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표를 작성하여 비치해야 하며, 기계설비의 교체 등으로 현황표의 세부 내용이 변경되는 경우 이를 갱신해야 한다.', '제8조(안전조치) 관리주체는 유지관리 및 성능점검을 실시할 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.1. 유지관리 및 성능점검 전 재해방지대책을 수립할 것2. 유지관리 및 성능점검 시 응급상황에 대한 작업 매뉴얼을 작성하여 비치할 것3. 유지관리 및 성능점검 후 기계설비의 사고 또는 이상상황 발생 시 필요에 따라 조치하고, 재발방지대책을 수립할 것', '제9조(유지관리) ① 관리주체는 육안 또는 장비를 사용하여 점검대상 기계설비의 외관, 운전 및 안전 상태를 주기적으로 점검해야 한다.② 관리주체는 제1항에 따른 점검을 완료한 뒤 그 결과를 별지 제2호서식의 기계설비 유지관리 대상 점검표에 반기별 1회 이상 기록해야 한다.③ 삭제', '제10조(유지관리업무의 위탁) ① 관리주체가 법 제18조에 따라 기계설비 유지관리업무를 위탁하는 경우에는 제7조제1항에 따른 유지관리 계획의 수립과 제9조에 따른 유지관리 업무를 위탁할 수 있다. 이 경우 유지관리업무를 위탁받는 자는 「기계설비법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제8조제1항에 따른 기계설비유지관리자를 선임하여야 한다.② 제1항에 따라 유지관리업무를 위탁받은 유지관리자는 제9조에 따른 점검 결과가 부적합한 기계설비에 대한 개선, 개량, 보수, 수선, 대수선 등 필요한 조치를 관리주체에게 요청할 수 있다.', '제11조(성능점검) ① 관리주체는 점검대상 기계설비에 대하여 제6조에 따른 유지관리지침서, 별지 제1호서식의 점검대상 기계설비 현황표, 제9조에 따라 실시한 유지관리 결과 및 별표 3에 따른 기계설비 성능점검 시 검토사항 등을 참고하여 해당 건축물등의 완공일(「건축법」 등 관계 법령에 따라 사용승인 또는 준공인가 등을 받은 날을 말한다)로부터 1년이 되는 날(이하 "기준일"이라 한다)을 기준으로 1년마다 1회 이상 성능점검을 실시해야 한다.② 관리주체는 제1항에 따른 성능점검을 직접 실시하려는 경우에는 점검 대상 건축물등 별로 영 별표 7 제2호 가목에 따른 기술인력 1명, 나목에 따른 기술인력 1명을 고용하고, 별지 제4호서식의 기계설비 성능점검 결과보고서 작성에 필요한 장비를 갖춰야 한다.③ 관리주체는 성능점검을 완료한 뒤 별지 제3호서식의 기계설비 성능점검 대상 점검표에 그 결과를 기록하고 이를 보존해야 한다.④ 관리주체는 법 제17조제3항에 따라 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장이 점검기록의 제출을 요청하는 경우에는 별지 제4호서식의 기계설비 성능점검 결과보고서를 작성하여 제출해야 한다.⑤ 해당 연도에「에너지이용합리화법」 제39조 및 「고압가스안전관리법」 제16조에 따른 검사 또는 점검을 받은 경우에는 설비의 점검항목에 대한 기계설비 성능점검을 받은 것으로 한다. 이 경우 관리주체는 기계설비 성능점검 결과보고서에 검사 또는 점검 대상이 되는 설비의 종류, 검사 항목 및 검사 결과를 첨부해야 한다.', '제12조(성능점검의 대행) ① 관리주체는 제7조제2항에 따른 성능점검계획서의 작성과 제11조에 따른 성능점검을 성능점검업자가 대행하게 할 수 있다.② 관리주체가 제1항에 따라 성능점검을 대행하게 하는 경우, 그 대가는 「엔지니어링산업진흥법」 제31조 및 이 기준 별표 4에 따라 산정된 대가기준의 범위 내에서 관리주체와 성능점검업자가 협의하여 정할 수 있다.③ 제1항에 따라 성능점검을 대행한 성능점검업자는 성능점검의 결과가 부적합한 기계설비에 대한 개선, 개량, 보수, 수선, 대수선 등 필요한 조치를 관리주체에게 요청할 수 있다.', '제13조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


개정문

⊙국토교통부고시 제2023-695호

  기계설비 유지관리기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

    2023년 11월 29일

        국토교통부장관

기계설비 유지관리기준 일부개정고시

기계설비 유지관리기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조의 제목 "(기계설비 유지관리 일반사항)"을 "(기계설비 유지관리 및 성능점검 일반사항)"으로 한다.

제9조제3항을 삭제한다.

제10조제1항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

  이 경우 유지관리업무를 위탁받는 자는 「기계설비법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제8조제1항에 따른 기계설비유지관리자를 선임하여야 한다.

제11조제2항 중 "제1항에 따른 성능점검을 직접 실시하려는 경우에는 법 제21조제1항에 따라 성능점검업을 등록해야 한다."를 "제1항에 따른 성능점검을 직접 실시하려는 경우에는 점검 대상 건축물등 별로 영 별표 7 제2호 가목에 따른 기술인력 1명, 나목에 따른 기술인력 1명을 고용하고, 별지 제4호서식의 기계설비 성능점검 결과보고서 작성에 필요한 장비를 갖춰야 한다."로 하고, 같은 조 제3항 중 "제1항에 따른 성능점검은 영 별표 7 제3호에 따른 장비를 사용하여 실시하고, 관리주체는 점검"을 "관리주체는 성능점검"으로 하며, 같은 조 제5항 중 "항목에 대한 기계설비의"를 "설비의 점검항목에 대한 기계설비"로 하고, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

  이 경우 관리주체는 기계설비 성능점검 결과보고서에 검사 또는 점검 대상이 되는 설비의 종류, 검사 항목 및 검사 결과를 첨부해야 한다.

제13조 중 "2021년 7월 1일"을 "2023년 7월 1일"로 한다

국토교통부고시 제2021-1013호 기계설비 유지관리기준 부칙 제3조의 제목 "(기존 건축물등의 기준일에 관한 적용례)"를 "(성능점검의 실시 등에 관한 적용례)"로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 각 호 외의 부분 중 "「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 신청했거나 건축허가를 받은 건축물등 및 이미 설치된 기존"을 "완공된"으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

  ② 이 고시 시행 당시 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받은 건축물등이 이 고시 시행 이후 완공된 경우 해당 건축물등의 기준일은 제11조제1항에서 정한 기준일과 제1항 각 호의 기준일 중 늦은 날로 한다.

          부칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.


별표

별표 0001: 유지관리 및 성능점검 대상 기계설비(제7조제1항 관련)

[별표 1] 유지관리 및 성능점검 대상 기계설비(제7조제1항 관련)

┌────────────────┬────────────────────┐

│기계설비의 종류                 │세부항목                                │

├────────────────┼────────────────────┤

│1. 열원 및 냉난방설비           │냉동기                                  │

│                                ├────────────────────┤

│                                │냉각탑                                  │

│                                ├────────────────────┤

│                                │축열조                                  │

│                                ├────────────────────┤

│                                │보일러                                  │

│                                ├────────────────────┤

│                                │열교환기                                │

│                                ├────────────────────┤

│                                │팽창탱크                                │

│                                ├────────────────────┤

│                                │펌프(냉·난방)                          │

│                                ├────────────────────┤

│                                │신재생에너지(지열, 태양열, 연료전지 등) │

│                                ├────────────────────┤

│                                │패키지 에어컨                           │

│                                ├────────────────────┤

│                                │항온항습기                              │

├────────────────┼────────────────────┤

│2. 공기조화설비                 │공기조화기                              │

│                                ├────────────────────┤

│                                │팬코일 유닛                             │

├────────────────┼────────────────────┤

│3. 환기설비                     │환기설비                                │

│                                ├────────────────────┤

│                                │필터                                    │

├────────────────┼────────────────────┤

│4. 위생기구설비                 │위생기구설비                            │

├────────────────┼────────────────────┤

│5. 급수·급탕설비               │급수펌프, 급탕탱크                      │

│                                ├────────────────────┤

│                                │고·저수조                              │

├────────────────┼────────────────────┤

│6. 오·배수 통기 및 우수배수설비│오·배수배관                            │

│                                ├────────────────────┤

│                                │통기배관                                │

│                                ├────────────────────┤

│                                │우수배관                                │

├────────────────┼────────────────────┤

│7. 오수정화 및 물재이용설비     │오수정화설비                            │

│                                ├────────────────────┤

│                                │물 재이용설비                           │

├────────────────┼────────────────────┤

│8. 배관설비                     │배관 및 부속기기                        │

├────────────────┼────────────────────┤

│9. 덕트설비                     │덕트 및 부속기기                        │

├────────────────┼────────────────────┤

│10. 보온설비                    │보온 및 부속기기                        │

├────────────────┼────────────────────┤

│11. 자동제어설비                │자동제어설비                            │

├────────────────┼────────────────────┤

│12. 방음?방진?내진 설비       │방음설비                                │

│                                ├────────────────────┤

│                                │방진설비                                │

│                                ├────────────────────┤

│                                │내진설비                                │

└────────────────┴────────────────────┘

별표 0002: 기계설비 성능점검 수량산출 기준(제7조제2항 관련)

[별표 2]

기계설비 성능점검 수량산출 기준(제7조제2항 관련)

  ┌──────────────┬───────────┬──────────────────────┐

│점검대상 기계설비           │점검수량 산출 기준    │비고                                        │

├──────┬───────┼───────────┼──────────────────────┤

│열원 및     │냉동기        │ 전체 수량의 50% 이상 │헤더 포함                                   │

│냉난방설비  ├───────┼───────────┼──────────────────────┤

│            │냉각탑        │ 전체 수량의 50% 이상 │점검대상 냉동기에 관련된 냉각탑에 한함      │

│            ├───────┼───────────┼──────────────────────┤

│            │축열조        │ 전체 수량            │축열량 및 방열량에 대한 효율 점검 포함      │

│            ├───────┼───────────┼──────────────────────┤

│            │보일러        │ 전체 수량의 50% 이상 │헤더 포함, 난방용량 42kW 이하 제외          │

│            ├───────┼───────────┼──────────────────────┤

│            │열교환기      │ 전체 수량의 50% 이상 │                                            │

│            ├───────┼───────────┼──────────────────────┤

│            │팽창탱크      │ 전체 수량            │ 냉?난방, 급탕 팽창탱크 포함               │

│            ├───────┼───────────┼──────────────────────┤

│            │펌프          │ 전체 수량의 20% 이상 │ 냉?난방 및 급수 펌프(예비펌프 제외),      │

│            │              │                      │모터동력 0.75kW 이하 제외                   │

│            ├───────┼───────────┼──────────────────────┤

│            │신재생에너지  │ 전체 수량            │                                            │

│            ├───────┼───────────┼──────────────────────┤

│            │패키지에어컨  │ 전체수량의 20% 이상  │냉ㆍ난방용량 7.3kW 이하 제외(실외기         │

│            │              │                      │기준),내부 필터 포함                        │

│            ├───────┼───────────┼──────────────────────┤

│            │항온항습기    │ 전체수량의 20% 이상  │내부 필터 포함                              │

├──────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤

│공기조화    │공기조화기    │ 전체수량의 20% 이상  │송풍기 포함, 내부 필터 포함                 │

│설비        ├───────┼───────────┼──────────────────────┤

│            │팬코일유닛    │전체수량의 20% 이상   │유니트 기준, 내부 필터 포함                 │

├──────┼───────┼───────────┼──────────────────────┤

│환기설비    │환기설비      │ 전체수량의 20% 이상  │모터동력 용량 0.75 kW 이하 및 벽부형        │

│            │              │                      │송풍기 제외                                 │

│            ├───────┼───────────┼──────────────────────┤

│            │필터          │ 전체 수량            │필터유닛, 냄새제거필터유닛, 특수목적필터 등 │

│            │              │                      │포함                                        │

├──────┴───────┼───────────┼──────────────────────┤

│위생기구설비                │식                    │                                            │

├──────┬───────┤                      ├──────────────────────┤

│급수·급탕  │급수펌프,     │                      │모터동력 0.75kW 이하 제외                   │

│설비        │급탕탱크 등   │                      │                                            │

│            ├───────┤                      ├──────────────────────┤

│            │고·저수조    │                      │                                            │

├──────┴───────┤                      ├──────────────────────┤

│오·배수 통기 및            │                      │배수펌프 포함, 모터동력 0.75kW 이하 제외    │

│우수배수설비                │                      │                                            │

├──────┬───────┤                      ├──────────────────────┤

│오수정화 및 │오수정화설비  │                      │                                            │

│물재이용설비├───────┤                      ├──────────────────────┤

│            │물 재이용설비 │                      │                                            │

├──────┴───────┤                      ├──────────────────────┤

│배관설비                    │                      │                                            │

├──────────────┤                      ├──────────────────────┤

│덕트설비                    │                      │VAV, CAV 유닛 포함                          │

├──────────────┤                      ├──────────────────────┤

│보온설비                    │                      │동파방지 발열선 시스템 포함                 │

├──────────────┤                      ├──────────────────────┤

│자동제어설비                │                      │ 중앙감시반, 기계실, 공조실 포함            │

├──────────────┤                      ├──────────────────────┤

│방음·방진·내진 설비       │                      │BEMS, 원격검침시스템, 중앙감시반, 기계실,   │

│                            │                      │공조실 포함                                 │

└──────────────┴───────────┴──────────────────────┘

  1) 배관 및 덕트 내부 상태 점검을 위해 천공 등이 수반될 경우에는 비용을 별도로 산출한다.             

  2) 성능점검 시 전체 수량을 점검하지 않는 기계설비에 대해서는 누락되는 기계설비가 없도록             

  점검대상을 매년 다르게 해야 하며, 점검대상 기계설비가 1대(식)인 경우 위 산출 기준에도               

  불구하고 매년 성능점검을 실시해야 한다.                                                             

  3) 고장 등으로 장기간 사용하지 않는 기계설비도 현황표 작성에는 포함하되, 성능점검은                 

  실시하지 않는다.                                                                  

별표 0003: 기계설비 성능점검 시 검토사항(제11조제1항 관련)

[별표 3] 

기계설비 성능점검 시 검토사항(제11조제1항 관련)

┌────────────┬────────────────────────────────┐

│점검항목                │세부 검토사항                                                   │

├────────────┼────────────────────────────────┤

│1. 기계설비 시스템 검토 │1) 유지관리지침서의 적정성                                      │

│                        │2) 기계설비 시스템의 작동 상태                                  │

│                        │3) 점검대상 현황표 상의 설계값과 측정값 일치 여부               │

├────────────┼────────────────────────────────┤

│2. 성능개선 계획 수립   │1) 기계설비의 내구연수에 따른 노후도                            │

│                        │2) 성능점검표에 따른 부적합 및 개선사항                         │

│                        │3) 성능개선 필요성 및 연도별 세부개선계획                       │

├────────────┼────────────────────────────────┤

│3. 에너지사용량 검토    │1) 냉난방설비 등 분류별 에너지 사용량                           │

│                        │2) 효율적인 에너지 사용을 위한 설비 운용 방법                   │

└────────────┴────────────────────────────────┘

  1)  기계설비 성능점검 시 검토사항은 특급 책임기계설비유지관리자가    

  작성해야 한다.                                                                              

별표 0004: 기계설비 성능점검 대가산정 기준(제12조제2항 관련)

[별표 4] 

기계설비 성능점검 대가산정 기준(제12조제2항 관련)

1. 기계설비 성능점검 대가산정 기준은 다음 표에 따른다.

┌────────────────┬──┬──┬──┬──┬──────────────┐

│항 목                           │단위│수량│단가│금액│비고                        │

├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──────────────┤

│1) 직접인건비                   │    │    │    │    │                            │

│  -특급 책임기계설비유지관리자  │인  │    │    │    │                            │

│  -고급 책임기계설비유지관리자  │인  │    │    │    │                            │

│  -중급 책임기계설비유지관리자  │인  │    │    │    │                            │

├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──────────────┤

│2) 직접경비                     │    │    │    │    │                            │

│  -여비                         │식  │    │    │    │                            │

│  -차량운행비                   │식  │    │    │    │                            │

│  -현장소요경비 등              │식  │    │    │    │                            │

├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──────────────┤

│3) 제경비 (1의 110∼120%)       │식  │    │    │    │                            │

├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──────────────┤

│4) 기술료 ((1+3)의 20∼40%)     │식  │    │    │    │                            │

├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──────────────┤

│5) 부가가치세 ((1+2+3+4)의 10%) │식  │    │    │    │                            │

├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──────────────┤

│합  계                          │    │    │    │    │                            │

├────────────────┴──┴──┴──┴──┴──────────────┤

│비고                                                                                  │

│1. 관리주체의 요구에 의해 업무범위가 변경 또는 조정될 경우, 계약 당사자 간에 합의하여 │

│대가를 다시 산정할 수 있다.                                                           │

│2. 직접인건비는 엔지니어링기술자의 기술등급별 노임단가를 적용한다.                    │

└───────────────────────────────────────────┘

  가. 직접인건비 : [표 1]에 따른 투입인원과 별표 2에 따라 산출한 점검 수량에 [표 2]에 따른 조정계수와 엔지니어링기술자의 기술등급별 노임단가를 곱하여 계산한다. 이 경우, 성능검토 및 계획수립과 시스템 검토는 특급 책임기계설비유지관리자가 작성한다.

  나. 직접경비 : 당해 업무 수행에 필요한 여비, 차량운행비, 현장소요경비 등을 포함한다.

  다. 제경비 : 당해 업무의 직접경비에 포함되지 않는 간접비용으로 직접인건비의 110% 내지 120% 한도 내에서 정한다.

  라. 기술료 : 당해 업무를 위해 점검수행자가 개발, 보유한 기술의 사용료 및 이윤 등을 포함한 비용으로 직접인건비와 제경비를 합한 금액의 20% 내지 40% 한도 내에서 정한다.

   표 1 성능점검 투입인원 산정기준

┌───────┬───────┬────────┬──┬─────────┐

│구분          │점검대상      │기준인원(인)    │분류│조정계수 적용여부 │

│              │              ├──┬──┬──┤    ├────┬────┤

│              │              │특급│고급│중급│    │연면적  │경과년수│

│              │              │    │    │    │    │또는    │        │

│              │              │    │    │    │    │세대수  │        │

├───────┴───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│성능검토 및 계획 검토         │3.58│-   │-   │식  │√      │        │

├───────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│시스템 검토                   │3.58│-   │-   │식  │√      │        │

├───────┬───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│열원 및 냉난방│냉동기        │0.13│0.28│0.16│대  │        │√      │

│설비          ├───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│              │냉각탑        │0.10│0.25│0.17│대  │        │√      │

│              ├───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│              │축열조        │0.10│0.27│0.17│대  │        │√      │

│              ├───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│              │보일러        │0.10│0.28│0.19│대  │        │√      │

│              ├───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│              │열교환기      │0.04│0.16│0.11│대  │        │√      │

│              ├───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│              │팽창탱크      │0.02│0.16│0.07│대  │        │√      │

│              ├───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│              │펌프          │0.10│0.21│0.13│대  │        │√      │

│              ├───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│              │신재생에너지  │0.09│0.23│0.09│대  │        │√      │

│              ├───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│              │패키지에어컨  │0.04│0.11│0.17│대  │        │√      │

│              ├───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│              │항온항습기    │0.08│0.16│0.18│대  │        │√      │

├───────┼───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│공기조화      │공기조화기    │0.04│0.18│0.11│대  │        │√      │

│설비          ├───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│              │팬코일유닛    │0.04│0.11│0.13│대  │        │√      │

├───────┼───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│환기          │환기설비      │0.04│0.11│0.13│대  │        │√      │

│설비          ├───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│              │필터          │0.04│0.10│0.10│대  │        │√      │

├───────┴───────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│위생기구설비                  │0.04│0.35│0.20│식  │√      │        │

├─────┬─────────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│급수·급탕│급수·급탕설비    │0.04│0.23│0.10│식  │√      │        │

│설비      ├─────────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│          │고·저수조        │0.04│0.21│0.13│식  │√      │        │

├─────┴─────────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│오·배수 통기 및 우수배수설비 │0.04│0.29│0.17│식  │√      │        │

├──────┬────────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│오수정화 및 │오수정화설비    │0.04│0.29│0.17│식  │√      │        │

│물재이용설비├────────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│            │물 재이용설비   │0.04│0.29│0.17│식  │√      │        │

├──────┴────────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│배관설비                      │0.04│1.13│1.25│식  │√      │        │

├───────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│덕트설비                      │0.04│0.52│0.40│식  │√      │        │

├───────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│보온설비                      │0.04│0.96│1.00│식  │√      │        │

├───────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│자동제어설비                  │0.10│0.75│0.50│식  │√      │        │

├───────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│방음·방진·내진 설비         │0.04│0.47│0.42│식  │√      │        │

├───────────────┼──┼──┼──┼──┼────┼────┤

│보고서 작성                   │0.42│2.46│2.71│식  │√      │        │

└───────────────┴──┴──┴──┴──┴────┴────┘

   표 2  연면적, 세대수, 경과년수에 따른 조정계수

┌────────────────┬────────────────┬─────────────┐

│연면적에 따른 조정              │세대수(공동주택)에 따른 조정    │기계설비 경과년수에 따른  │

│                                │                                │조정                      │

├─────────────┬──┼─────────────┬──┼──────────┬──┤

│연면적(㎡)                │조정│세대수                    │조정│경과년수            │조정│

│                          │계수│                          │계수│                    │계수│

├─────────────┼──┼─────────────┼──┼──────────┼──┤

│10,000 이상 15,000 이하   │1.00│300세대 이상 500세대 이하 │0.20│5년 이내            │1.00│

│                          │    │(중앙집중식 난방방식)     │    │                    │    │

│                          │    │                          │    │                    │    │

│15,000 초과 30,000 이하   │1.10│500세대 초과              │0.20│5년 초과 10년 이내  │1.05│

│                          │    │1,000세대 이하            │    │                    │    │

│                          │    │                          │    │                    │    │

│30,000 초과 60,000 이하   │1.40│1,000세대 초과            │0.40│10년 초과 15년 이내 │1.09│

│                          │    │2,000세대 이하            │    │                    │    │

│                          │    │                          │    │                    │    │

│60,000 초과 100,000 이하  │1.80│2,000세대 초과            │0.60│15년 초과 20년 이내 │1.14│

│                          │    │2,500세대 이하            │    │                    │    │

│                          │    │                          │    │                    │    │

│100,000 초과 200,000 이하 │2.00│2,500세대 초과            │0.80│20년 초과 25년 이내 │1.18│

│                          │    │3,000세대 이하            │    │                    │    │

│                          │    │                          │    │                    │    │

│200,000 초과              │2.50│3,000세대 초과            │1.00│25년 초과           │1.20│

└─────────────┴──┴─────────────┴──┴──────────┴──┘

별표 0001: 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표

■ 기계설비 유지관리기준 [별지 제1호서식]

기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표

(1 쪽)

━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  상호(명칭)│                │현장주소  │                                                                

━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━┯━━┿━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━

  구분      │대상설비        │대상│비고│구분        │대상설비            │대상│비고                  

━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━┿━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━┿━━┿━━━━━━━━━━━

  열원 및   │냉동기(일반)    │[ ] │    │열원 및     │신재생에너지(지열· │[ ] │                      

  냉난방설비│                │    │    │냉난방설비  │태양열·연료전지)   │    │                      

            ├────────┼──┼──┤            ├──────────┼──┼───────────

            │냉동기(흡수식)  │[ ] │    │            │패키지에어컨        │[ ] │                      

            ├────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼───────────

            │흡수식 냉온수기 │[ ] │    │공기조화    │공기조화기          │[ ] │                      

            ├────────┼──┼──┤설비        ├──────────┼──┼───────────

            │공랭식 냉동기   │[ ] │    │            │팬코일유닛          │[ ] │                      

            ├────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼───────────

            │냉각탑          │[ ] │    │환기설비    │환기설비            │[ ] │                      

            ├────────┼──┼──┤            ├──────────┼──┼───────────

            │축열조          │[ ] │    │            │필터                │[ ] │                      

            ├────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼───────────

            │보일러          │[ ] │    │급수급탕설비│고·저수조          │[ ] │                      

            ├────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼───────────

            │열교환기        │[ ] │    │오수정화 및 │오수정화설비        │[ ] │                      

            ├────────┼──┼──┤물재이용설비├──────────┼──┼───────────

            │팽창탱크        │[ ] │    │            │물 재이용설비       │[ ] │                      

            ├────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼───────────

            │펌프(냉·난방)  │[ ] │    │자동제어설비│자동제어 시스템     │[ ] │                      

            │                │    │    │            │                    │    │                      

━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━

  점검기간 :      년     월     일부터      년     월     일까지                                            

  점검자 :                 (서 명)                                                                          

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                               

──────────────────────────────────────────────────────

  1. 해당 건축물등의 특성과 현장 여건에 적합하도록 점검대상 기계설비 및 현황표를 추가ㆍ변경할 수 있다       

  2. [ ]에는 점검대상 기계설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다.                                               

  3. 별표 1 및 별표 2를 참조하여 현황표를 작성하고, 고장 등으로 장기간 사용되지 않는 기계설비도 포함한다.   

──────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                               

냉동기(일반) 현황표

(2 쪽)

━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━┯━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자│                  │점검일자│  │설치위치(No.) │                              

────┴─────────┼────┴─┴───────┴───────────────

  제조 회사                 │                                                            

──────────────┼──────────────────────────────

  모델 번호                 │                                                            

──────────────┼──────────────────────────────

  냉동능력(kW/USRT)         │/                                                           

──────────────┼──────────────────────────────

  전류/전압(A/V)            │/                                                           

──────────────┼─────┬───┬────────────────────

  항 목                     │단 위     │설계값│비 고                                   

───┬──────────┼─────┼───┼────────────────────

  압  │기 동 방 식         │-         │      │                                        

  축  ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

  기  │출력 x 대수         │kW        │      │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │윤활유(충전량)      │level     │      │                                        

───┼──────────┼─────┼───┼────────────────────

  증  │냉수(브라인)        │℃        │/     │                                        

  발  │입·출구온도        │          │      │                                        

  기  ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │냉수(브라인)        │MPa       │/     │                                        

      │입·출구압력        │          │      │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │냉수(브라인) 순환량 │㎥ / h    │      │                                        

───┼──────────┼─────┼───┼────────────────────

  응  │냉각수 입·출구온도 │℃        │      │                                        

  축  ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

  기  │냉각수 입·출구압력 │MPa       │/     │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │냉각수 순환량       │㎥ / h    │      │                                        

───┼──────────┼─────┼───┼────────────────────

  냉  │종       류         │-         │      │                                        

  매  │                    │          │      │                                        

───┴──────────┼─────┼───┼────────────────────

  안전밸브 설정 압력        │MPa       │      │                                        

──────────────┼─────┼───┼────────────────────

  소음                      │dB        │      │                                        

──────────────┼─────┼───┴────────────────────

  보호 장치                 │-         │고·저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류,   

                            │          │계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 토출가스       

                            │          │온도, 제한방지 스위치, 역상 방지기, 압축기      

                            │          │보호장치 등                                     

━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                             

─────────────────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.                     

─────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                             

냉동기(흡수식) 현황표

(3 쪽)

━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━┯━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━

  점검자│                  │점검일자│  │설치위치(No.) │                            

────┴─────────┼────┴─┴───────┴──────────────

  제조 회사                 │                                                          

──────────────┼─────────────────────────────

  모델 번호                 │                                                          

──────────────┼─────────────────────────────

  냉동능력(kW/USRT)         │/                                                         

──────────────┼─────┬───┬───────────────────

  항 목                     │단 위     │설계값│비 고                                 

───┬──────────┼─────┼───┼───────────────────

  재  │공급압력/회수온도   │MPa / ℃  │/     │                                      

  생  │                    │          │      │                                      

  기  │                    │          │      │                                      

───┼──────────┼─────┼───┼───────────────────

  증  │냉수 입·출구온도   │℃        │/     │                                      

  발  ├──────────┼─────┼───┼───────────────────

  기  │냉수 입·출구압력   │MPa       │/     │                                      

      ├──────────┼─────┼───┼───────────────────

      │냉수 순환량         │㎥ / h    │      │                                      

───┼──────────┼─────┼───┼───────────────────

  응  │냉각수 입·출구온도 │℃        │/     │                                      

  축  ├──────────┼─────┼───┼───────────────────

  기  │냉각수 입·출구압력 │MPa       │/     │                                      

      ├──────────┼─────┼───┼───────────────────

      │냉각수 순환량       │㎥ / h    │      │                                      

───┼──────────┼─────┼───┼───────────────────

  중  │중온수 입·출구온도 │℃        │/     │                                      

  온  ├──────────┼─────┼───┼───────────────────

  수  │중온수 입·출구압력 │MPa       │/     │                                      

  (재 │                    │          │      │                                      

  생  │                    │          │      │                                      

  기) │                    │          │      │                                      

───┴──────────┼─────┼───┴───────────────────

  보호 장치                 │-         │고온재생기 온도 고 이상, 고온재생기 액면 저   

                            │          │이상, 냉수 펌프 인터록, 냉수 온도 저 이상,    

                            │          │냉각수 펌프 인터록 이상, 냉각수 유량 부족,    

                            │          │용액펌프 과열이상, 불응축가스, 정전 등        

━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                           

────────────────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.                   

────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                           

흡수식 냉온수기 현황표

(4 쪽)

━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━┯━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자│                  │점검일자│    │설치위치(No.) │                                  

────┴─────────┼────┴──┴───────┴─────────────────

  제조 회사                 │                                                                  

──────────────┼─────────────────────────────────

  모델 번호                 │                                                                  

──────────────┼─────────────────────────────────

  버너 형식                 │                                                                  

──────────────┼─────────────────────────────────

  냉난방능력(kW/USRT)       │/                                                                 

──────────────┼─────────────────────────────────

  연료소비율 / 연료종류     │/                                                                 

──────────────┼──────┬───┬──────────────────────

  항 목                     │단 위       │설계값│비 고                                       

───┬──────────┼──────┼───┼──────────────────────

  재  │온 도               │℃          │      │                                            

  생  ├──────────┼──────┼───┼──────────────────────

  기  │압 력               │MPa         │      │                                            

───┼──────────┼──────┼───┼──────────────────────

  증  │냉수 입·출구온도   │℃          │/     │                                            

  발  ├──────────┼──────┼───┼──────────────────────

  기  │냉수 입·출구압력   │MPa         │/     │                                            

      ├──────────┼──────┼───┼──────────────────────

      │냉수 순환량         │㎥ / h      │      │                                            

───┼──────────┼──────┼───┼──────────────────────

  응  │냉각수 입·출구온도 │℃          │/     │                                            

  축  ├──────────┼──────┼───┼──────────────────────

  기  │냉각수 입·출구압력 │MPa         │/     │                                            

      ├──────────┼──────┼───┼──────────────────────

      │냉각수 순환량       │㎥ / h      │      │                                            

───┼──────────┼──────┼───┼──────────────────────

  연  │소비량              │kg/h, N㎥/h │      │                                            

  료  │                    │            │      │                                            

───┼──────────┼──────┼───┼──────────────────────

  배  │온 도               │℃          │      │                                            

  기  ├──────────┼──────┼───┼──────────────────────

  가  │연소효율            │%           │      │                                            

  스  │                    │            │      │                                            

───┴──────────┼──────┼───┴──────────────────────

  보호 장치                 │-           │고온재생기 온도 고 이상, 고온재생기 액면 저 이상,   

                            │            │냉온수 펌프 인터록, 냉수 온도 저 이상, 냉각수       

                            │            │펌프 인터록 이상, 냉각수 유량 부족, 용액펌프        

                            │            │과열이상, 착화실패, 불응축가스, 정전 등             

━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                   

────────────────────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.                           

────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                   

공랭식 냉동기 현황표

(5 쪽)

━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━┯━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자│                  │점검일자│  │설치위치(No.) │                              

────┴─────────┼────┴─┴───────┴───────────────

  제조 회사                 │                                                            

──────────────┼──────────────────────────────

  모델 번호                 │                                                            

──────────────┼──────────────────────────────

  냉동능력(kW/USRT)         │/                                                           

──────────────┼──────────────────────────────

  전류/전압(A/V)            │/                                                           

──────────────┼─────┬───┬────────────────────

  항 목                     │단 위     │설계값│비 고                                   

───┬──────────┼─────┼───┼────────────────────

  압  │흡입 압력 / 온도    │MPa / ℃  │/     │                                        

  축  ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

  기  │토출 압력 / 온도    │MPa / ℃  │/     │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │오일 압력 / 온도    │MPa / ℃  │/     │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │압축기 동력         │kW        │      │                                        

───┼──────────┼─────┼───┼────────────────────

  증  │증발기 압력 / 온도  │MPa / ℃  │/     │                                        

  발  ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

  기  │입·출구 냉수 압력  │MPa       │/     │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │입·출구 냉수 온도  │℃        │/     │                                        

───┼──────────┼─────┼───┼────────────────────

  응  │응축기 압력 / 온도  │MPa / ℃  │/     │                                        

  축  ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

  기  │입·출구 가스 압력  │MPa       │/     │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │입구 가스 온도      │℃        │      │                                        

───┼──────────┼─────┼───┼────────────────────

  냉  │저압 차단 설정 장치 │MPa       │      │                                        

  동  ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

  기  │고압 차단 설정 장치 │MPa       │      │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │소        음        │dB        │      │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │안전밸브 설정 압력  │MPa       │      │                                        

───┴──────────┼─────┼───┴────────────────────

  보호 장치                 │-         │고·저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류,   

                            │          │계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 토출가스       

                            │          │온도, 제한방지스위치, 역상방지기                

━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                             

─────────────────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.                     

─────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                             

냉각탑 현황표

(6 쪽)

━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자│          │점검일자│  │설치위치(No.) │                                

────┴─────┼────┴─┴───────┴────────────────

  제조 회사         │                                                              

──────────┼───────────────────────────────

  모델 번호         │                                                              

──────────┼───────────────────────────────

  형   식           │                                                              

──────────┼───────────────────────────────

  송풍기 기동방식   │                                                              

──────────┼───────────────────────────────

  용 량(kW/USRT)    │/                                                             

──────────┼───────────────────────────────

  전류/전압(A/V)    │/                                                             

──────────┼─────┬───┬─────────────────────

  항 목             │단 위     │설계값│비 고                                     

──────────┼─────┼───┼─────────────────────

  송풍기 출력 x 대수│kW        │      │                                          

──────────┼─────┼───┼─────────────────────

  송풍기 회전수     │rpm       │      │                                          

──────────┼─────┼───┼─────────────────────

  냉각수 입구온도   │℃        │      │                                          

──────────┼─────┼───┼─────────────────────

  냉각수 출구온도   │℃        │      │                                          

──────────┼─────┼───┼─────────────────────

  냉각수 유량       │㎥ / h    │      │                                          

──────────┼─────┼───┴─────────────────────

  보호 장치         │-         │전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도조절기 등  

━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                       

──────────────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.               

  3. 빙축열시스템, 수축열시스템 등은 본 현황표에 작성한다.                          

──────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                       

축열조 현황표

(7 쪽)

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자│              │점검일자││설치위치(No.) │                              

────┴───────┼────┴┴───────┴───────────────

  제조 회사             │                                                          

────────────┼─────────────────────────────

  모델 번호             │                                                          

────────────┼─────────────────────────────

  형  식                │                                                          

────────────┼─────────────────────────────

  외형(길이 x 너비 x 높이)│                                                          

────────────┼─────────────────────────────

  축열 용량(kW)         │                                                          

────────────┼─────────────────────────────

  난방용 보조 열원(kW/h)│                                                          

────────────┼───┬───┬─────────────────────

  항 목                 │단 위 │설계값│비 고                                     

──┬─────────┼───┼───┼─────────────────────

  1 │입·출구 온도     │℃    │/     │                                          

  차├─────────┼───┼───┼─────────────────────

  측│입·출구 압력     │MPa   │/     │                                          

──┼─────────┼───┼───┼─────────────────────

  2 │입·출구 온도     │℃    │/     │                                          

  차├─────────┼───┼───┼─────────────────────

  측│입·출구 압력     │MPa   │/     │                                          

──┴─────────┼───┼───┼─────────────────────

  안전밸브 설정 압력    │MPa   │      │                                          

────────────┼───┼───┴─────────────────────

  보호 장치             │      │수위조절기, 압력계, 온도계, 안전밸브, 삼방밸브    

                        │      │등                                                

━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                       

──────────────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.               

  3. 빙축열시스템, 수축열시스템 등은 본 현황표에 작성한다.                          

──────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                       

보일러 현황표

(8 쪽)

━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━┯┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  │                │점검일자    ││설치위치(No.) │                              

─────┴────────┼──────┴┴───────┴───────────────

  제조 회사                 │                                                              

──────────────┼───────────────────────────────

  모델 번호                 │                                                              

──────────────┼───────────────────────────────

  보일러 능력(kW)           │                                                              

──────────────┼───────────────────────────────

  버너제작사 / 점화방식     │/                                                             

──────────────┼───────────────────────────────

  연료의 종류 / 버너 용량   │/                                                             

──────────────┼───────────────────────────────

  최고사용압력(MPa)         │                                                              

──────────────┼─────┬───┬─────────────────────

  항 목                     │단 위     │설계값│비 고                                     

────┬─────────┼─────┼───┼─────────────────────

  송풍기│기동 방식         │-         │      │                                          

        ├─────────┼─────┼───┼─────────────────────

        │출 력             │kW        │      │                                          

        ├─────────┼─────┼───┼─────────────────────

        │회전수 / 풍량     │rpm / ㎥/h│/     │                                          

────┼─────────┼─────┼───┼─────────────────────

  보급수│유 량             │㎥ / h    │      │                                          

  펌프  ├─────────┼─────┼───┼─────────────────────

        │온 도             │℃        │      │                                          

        ├─────────┼─────┼───┼─────────────────────

        │토출 압력         │MPa       │      │                                          

────┼─────────┼─────┼───┼─────────────────────

  연료  │가스(오일)        │N㎥/h     │      │                                          

        ├─────────┼─────┼───┼─────────────────────

        │공급 압력         │Pa        │      │                                          

────┼─────────┼─────┼───┼─────────────────────

  배기  │온 도             │℃        │      │                                          

  가스  ├─────────┼─────┼───┼─────────────────────

        │연소 효율         │%         │      │                                          

────┼─────────┼─────┼───┼─────────────────────

  온수  │온수 입·출구 온도│℃        │/     │                                          

  보일러├─────────┼─────┼───┼─────────────────────

        │고연소 설정 온도  │℃        │      │                                          

        ├─────────┼─────┼───┼─────────────────────

        │저연소 설정 온도  │℃        │      │                                          

────┼─────────┼─────┼───┼─────────────────────

  증기  │사용 압력         │MPa       │      │                                          

  보일러├─────────┼─────┼───┼─────────────────────

        │안전밸브 설정 압력│MPa       │      │                                          

        ├─────────┼─────┼───┼─────────────────────

        │고연소 설정 압력  │MPa       │      │                                          

        ├─────────┼─────┼───┼─────────────────────

        │저연소 설정 압력  │MPa       │      │                                          

        ├─────────┼─────┼───┼─────────────────────

        │최대 설정 압력    │MPa       │      │                                          

────┴─────────┼─────┼───┴─────────────────────

  보호 장치                 │          │고·저압력 스위치, 고·저수위 스위치, 연소상태    

                            │          │감시, 안전밸브, 저수위 경보장치, 배기가스 온도    

                            │          │상한 스위치, 화염 검출기 등                       

━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                               

──────────────────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.                       

──────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                               

열교환기 현황표

(9 쪽)

━━━━━┯━━━━━━┯━━━━┯┯━━━━━━━┯━

  점검자  │            │점검일자││설치위치(No.) │  

─────┴──────┼────┴┴───────┴─

  제조 회사             │                              

────────────┼───────────────

  모델 번호             │                              

────────────┼───────────────

  형  식                │                              

────────────┼───────────────

  용  도                │[ ] 난방용     [ ] 급탕용     

────────────┼───────────────

  열교환량(kW)          │                              

────────────┼───┬───┬───────

  항 목                 │단 위 │설계값│비 고         

────┬───────┼───┼───┼───────

  1차측 │입·출구 온도 │℃    │/     │              

        ├───────┼───┼───┼───────

        │입·출구 압력 │MPa   │/     │              

────┼───────┼───┼───┼───────

  2차측 │입·출구 온도 │℃    │/     │              

        ├───────┼───┼───┼───────

        │입·출구 압력 │MPa   │/     │              

────┴───────┼───┼───┼───────

  안전밸브 설정 압력    │MPa   │      │              

────────────┼───┼───┴───────

  보호 장치             │      │온도계, 안전밸브 등   

━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                           

────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.   

────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                           

팽창탱크 현황표

(10 쪽)

━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━┯━┯━━━━━━━┯━

  점검자│                    │점검일자│  │설치위치(No.) │  

────┴──────────┼────┴─┴───────┴─

  제조 회사                   │                                

───────────────┼────────────────

  모델 번호                   │                                

───────────────┼────────────────

  형식 번호                   │                                

───────────────┼────────────────

  용  도                      │                                

───────────────┼────────────────

  외 형(길이 x 폭 x 높이, mm) │                                

───────────────┼─────┬───┬──────

  항 목                       │단 위     │설계값│비 고       

───────────────┼─────┼───┼──────

  최고 사용 압력              │MPa       │      │            

───────────────┼─────┼───┼──────

  탱크 용량                   │ℓ        │      │            

───────────────┼─────┼───┼──────

  가열량                      │kW        │      │            

───────────────┼─────┼───┼──────

  안전밸브 설정 압력          │MPa       │      │            

───────────────┼─────┼───┼──────

  감압밸브 1, 2차 압력        │MPa       │/     │            

───────────────┼─────┼───┴──────

  보호 장치                   │          │안전밸브 등         

━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                   

────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.   

  3. 밀폐식 팽창탱크, 팽창기수분리기, 급탕용 팽창탱크 등은 본 현황표에 작성한다.  

────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                   

펌프(냉ㆍ난방) 현황표

(11 쪽)

━━━━┯━━━┯━━━━┯┯━━━━━━━┯━━━

  점검자│      │점검일자││설치위치(No.) │      

────┴───┼────┴┴───────┴───

  제조 회사     │                                  

────────┼─────────────────

  모델 번호     │                                  

────────┼─────────────────

  형식 번호     │                                  

────────┼─────────────────

  용  도        │                                  

────────┼─────────────────

  용량제어방식  │[ ] 대수 제어   [ ] 회전수 제어   

────────┼───┬────────┬────

  항 목         │단 위 │설계값          │비 고   

────────┼───┼────────┼────

  양 정         │M     │                │        

────────┼───┼────────┼────

  유 량         │㎥ / h│                │        

────────┼───┼────────┼────

  동 력         │kW    │                │        

────────┼───┼────────┼────

  회전수        │rpm   │                │        

────────┼───┼────────┼────

  전 압         │V     │/       /       │        

────────┼───┼────────┼────

  정격전류(3상) │A     │/       /       │        

────────┼───┼────────┴────

  보호 장치     │      │전자식 과전류, 계전기 등  

━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                       

──────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.    

  3. 순환펌프, 급수펌프, 배수펌프, 오수펌프, 수중펌프 등은 본 현황표에 작성한다.  

──────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                       

신재생에너지시스템(지열) 현황표

(12 쪽)

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━┯━┯━━━━━━━┯━━━━━━━

  점검자│                │점검일자│  │설치위치(No.) │              

────┴────────┼────┴─┴───────┴───────

  제조 회사               │                                            

─────────────┼──────────────────────

  모델 번호/모델명        │/                                           

─────────────┼──────────────────────

  형식 종류               │                                            

─────────────┼─────┬───┬────────────

  항 목                   │단 위     │설계값│비 고                   

─────────────┼─────┼───┼────────────

  열에너지 총부하량       │kW        │      │                        

  ┌───────────┼─────┼───┼────────────

  │냉방 능력             │kW        │      │                        

  ├───────────┼─────┼───┼────────────

  │난방 능력             │kW        │      │                        

  ├───────────┼─────┼───┼────────────

  │급탕 능력             │kW        │      │                        

  ├───────────┼─────┼───┼────────────

  │시스템 효율           │COP       │/     │                        

─┴───────────┼─────┼───┼────────────

   열펌프                 │kW / A    │/     │                        

────────┬────┼─────┼───┼────────────

  천공홀        │깊이    │m         │      │                        

                ├────┼─────┼───┼────────────

                │직경    │mm        │      │                        

────────┼────┼─────┼───┼────────────

  지중순환열매체│종류    │          │      │                        

                ├────┼─────┼───┼────────────

                │혼합비율│%         │      │                        

────────┼────┼─────┼───┼────────────

  그라우팅      │종류    │          │/     │                        

                ├────┼─────┼───┼────────────

                │혼합비율│          │      │                        

────────┴────┼─────┼───┴────────────

   기타                   │          │순환펌프, 제어장치, 부동액 등   

━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                           

────────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.   

────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                           

신재생에너지시스템(태양열)현황표

(13 쪽)

━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━┯━┯━━━━━━━┯━━━━━

  점검자│                    │점검일자│  │설치위치(No.) │          

────┴──────────┼────┴─┴───────┴─────

  제조 회사                   │                                        

───────────────┼────────────────────

  모델 번호/모델명            │/                                       

───────────────┼────────────────────

  형식 종류                   │                                        

───────────────┼─────┬───┬──────────

  항 목                       │단 위     │설계값│비 고               

───────────────┼─────┼───┼──────────

  열에너지 총부하량           │kW        │      │                    

  ┌─────────────┼─────┼───┼──────────

  │냉방 능력                 │kW        │      │                    

  ├─────────────┼─────┼───┼──────────

  │난방 능력                 │kW        │      │                    

  ├─────────────┼─────┼───┼──────────

  │급탕 능력                 │kW        │      │                    

  ├─────────────┼─────┼───┼──────────

  │시스템 효율               │COP       │/     │                    

─┴─────────────┼─────┼───┼──────────

   열교환기                   │kW        │/     │                    

──────────┬────┼─────┼───┼──────────

  집열부            │형식    │          │      │                    

                    ├────┼─────┼───┼──────────

                    │용량    │KW        │      │                    

──────────┼────┼─────┼───┼──────────

  열매체부(부동액)  │종류    │          │      │                    

                    ├────┼─────┼───┼──────────

                    │희석농도│%         │      │                    

──────────┼────┼─────┼───┼──────────

  열교환부(순환펌프)│종류    │형식      │/     │                    

                    ├────┼─────┼───┼──────────

                    │펌프용량│KW        │      │                    

──────────┴────┼─────┼───┴──────────

   기타                       │          │축열조, 제어장치, 배관 등   

━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                           

────────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.   

────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                           

신재생에너지시스템(연료전지)현황표

(14 쪽)

━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━┯━┯━━━━━━━┯━━━━━━━

  점검자│                    │점검일자│  │설치위치(No.) │              

────┴──────────┼────┴─┴───────┴───────

  제조 회사                   │                                            

───────────────┼──────────────────────

  모델 번호/모델명            │/                                           

───────────────┼──────────────────────

  형식 종류                   │                                            

───────────────┼─────┬───┬────────────

  항 목                       │단 위     │설계값│비 고                   

───────────────┼─────┼───┼────────────

  열에너지 총부하량           │kW        │      │                        

  ┌─────────────┼─────┼───┼────────────

  │냉방 능력                 │kW        │      │                        

  ├─────────────┼─────┼───┼────────────

  │난방 능력                 │kW        │      │                        

  ├─────────────┼─────┼───┼────────────

  │급탕 능력                 │kW        │      │                        

  ├─────────────┼─────┼───┼────────────

  │시스템 효율               │COP       │/     │                        

─┴─────────────┼─────┼───┼────────────

   열교환기                   │kW        │/     │                        

──────────┬────┼─────┼───┼────────────

  연료전지시스템    │형식    │          │      │                        

                    ├────┼─────┼───┼────────────

                    │용량    │KW        │      │                        

──────────┼────┼─────┼───┼────────────

  사용연료          │종류    │          │      │                        

                    ├────┼─────┼───┼────────────

                    │소비량  │N㎥/h     │      │                        

──────────┼────┼─────┼───┼────────────

  열교환부(순환펌프)│종류    │형식      │/     │                        

                    ├────┼─────┼───┼────────────

                    │펌프용량│KW        │      │                        

──────────┴────┼─────┼───┴────────────

   기타                       │          │축열조, 제어장치, 환기시설 등   

━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                               

──────────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.       

──────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                               

패키지에어컨 현황표

(15 쪽)

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━┯━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자│                │점검일자│  │설치위치(No.) │                              

────┴────────┼────┴─┴───────┴───────────────

  제조 회사               │                                                            

─────────────┼──────────────────────────────

  모델 번호               │                                                            

─────────────┼──────────────────────────────

  압축기 기동방식         │                                                            

─────────────┼──────────────────────────────

  사용냉매/냉매 충진량    │/                                                           

─────────────┼──────────────────────────────

  냉동능력(kW/USRT)       │/                                                           

─────────────┼──────────────────────────────

  가열코일 종류/가열능력(kW)│/                                                           

─────────────┼──────────────────────────────

  풍량제어방식            │[ ] 정풍량   [ ] 회전수 제어                                

─────────────┼──────────────────────────────

  가습 방식               │                                                            

─────────────┼─────┬───┬────────────────────

  항 목                   │단 위     │설계값│비 고                                   

───┬─────────┼─────┼───┼────────────────────

  압  │흡입 압력/온도    │MPa / ℃  │/     │                                        

  축  ├─────────┼─────┼───┼────────────────────

  기  │토출 압력/온도    │MPa / ℃  │/     │                                        

      ├─────────┼─────┼───┼────────────────────

      │오일 압력/온도    │MPa / ℃  │/     │                                        

      ├─────────┼─────┼───┼────────────────────

      │오일 히터 전류    │A         │      │                                        

      ├─────────┼─────┼───┼────────────────────

      │저압 차단 설정값  │MPa       │      │                                        

      ├─────────┼─────┼───┼────────────────────

      │고압 차단 설정값  │MPa       │      │                                        

      ├─────────┼─────┼───┼────────────────────

      │압축기 동력       │kW        │      │                                        

      ├─────────┼─────┼───┼────────────────────

      │전압/전류(3상)    │V / A     │/     │                                        

───┼─────────┼─────┼───┼────────────────────

  증  │입구공기온도      │℃        │/     │                                        

  발  ├─────────┼─────┼───┼────────────────────

  기  │출구공기온도      │℃        │/     │                                        

      ├─────────┼─────┼───┼────────────────────

      │송풍기 모터 동력  │kW        │      │                                        

───┼─────────┼─────┼───┼────────────────────

  응  │응축기 압력/온도  │MPa / ℃  │/     │                                        

  축기├─────────┼─────┼───┼────────────────────

      │입·출구 가스 압력│MPa       │/     │                                        

      ├─────────┼─────┼───┼────────────────────

      │입·출구 가스 온도│℃        │/     │                                        

      ├─────────┼─────┼───┼────────────────────

      │송풍기 모터 동력  │kW        │      │                                        

───┴─────────┼─────┼───┼────────────────────

  가습량                  │kg/h      │      │                                        

─────────────┼─────┼───┼────────────────────

  필터(프리,미디엄,헤파)  │매/규격   │      │                                        

─────────────┼─────┼───┴────────────────────

  보호 장치               │          │고·저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류,   

                          │          │계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 토출가스       

                          │          │온도 제한방지 스위치, 역상 방지기,              

                          │          │과열차단장치                                    

━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                           

────────────────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.                   

  3. 에어컨, 시스템에어컨, EHP, GHP, CDU 등은 본 현황표에 작성한다.                     

────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                           

항온항습기 현황표

(16 쪽)

━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━┯━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자│                │점검일자│  │설치위치(No.) │                              

────┴────────┼────┴─┴───────┴───────────────

  제조 회사               │                                                            

─────────────┼──────────────────────────────

  모델 번호/모델명        │/                                                           

─────────────┼──────────────────────────────

  냉매 종류               │                                                            

─────────────┼──────────────────────────────

  가습 방식               │                                                            

─────────────┼─────┬───┬────────────────────

  항 목                   │단 위     │설계값│비 고                                   

─────────────┼─────┼───┼────────────────────

  냉방 능력               │kW        │      │                                        

─────────────┼─────┼───┼────────────────────

  난방 능력               │kW        │      │                                        

─────────────┼─────┼───┼────────────────────

  가습 능력               │kg/h      │      │                                        

─────────────┼─────┼───┼────────────────────

  법적 냉동톤             │RT        │      │                                        

─────────────┼─────┼───┼────────────────────

  압축기동력 / 전류       │kW / A    │/     │                                        

─────────────┼─────┼───┼────────────────────

  송풍기 소요동력 / 전류  │kW / A    │/     │                                        

───────┬─────┼─────┼───┼────────────────────

  최고사용압력│고압      │MPa       │      │                                        

              ├─────┼─────┼───┼────────────────────

              │저압      │MPa       │      │                                        

───────┼─────┼─────┼───┼────────────────────

  내압시험압력│고압      │MPa       │      │                                        

              ├─────┼─────┼───┼────────────────────

              │저압      │MPa       │      │                                        

───────┴─────┼─────┼───┼────────────────────

  실내기 풍량 / 동력      │㎥/h / kW │/     │                                        

─────────────┼─────┼───┼────────────────────

  가습량                  │kg/h      │      │                                        

─────────────┼─────┼───┼────────────────────

  필터(프리,미디엄,헤파)  │매/규격   │      │                                        

─────────────┼─────┼───┴────────────────────

  보호 장치               │          │고ㆍ저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류,   

                          │          │계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 역상 방지기,   

                          │          │압축기 등                                       

━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                           

────────────────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.                   

────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                           

공기조화기 현황표

(17 쪽)

━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┯┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자      │        │점검일자  ││설치위치(No.) │        

───────┴────┼─────┴┴───────┴────

  제조 회사             │                                      

────────────┼───────────────────

  모델 번호             │                                      

────────────┼───────────────────

  전류/전압(A/V)        │/              /                      

────────────┼───────────────────

  풍량제어방식          │[ ] 정풍량   [ ] 회전수 제어          

────────────┼───────────────────

  가습 방식             │                                      

────────────┼────┬───┬──────────

  항 목                 │단 위   │설계값│비 고               

────────────┼────┼───┼──────────

  송풍기 동력           │kW      │      │                    

────────────┼────┼───┼──────────

  정 압                 │MPa     │      │                    

────────────┼────┼───┼──────────

  송풍기 회전수(급기/회기)│rpm     │/     │                    

────────────┼────┼───┼──────────

  송풍기 풍량(급기/회기)│m3/h    │/     │                    

────────────┼────┼───┼──────────

  열교환기(코일)능력(가열/냉각)│kW      │/     │                    

──┬───┬─────┼────┼───┼──────────

  냉│냉온수│입 구     │℃      │      │                    

  . │온도  ├─────┼────┼───┼──────────

  온│      │출 구     │℃      │      │                    

  수├───┼──┬──┼────┼───┼──────────

  코│공기  │입구│온도│℃      │      │                    

  일│온도  │    ├──┼────┼───┼──────────

    │      │    │습도│%       │      │                    

    │      ├──┼──┼────┼───┼──────────

    │      │출구│온도│℃      │      │                    

    │      │    ├──┼────┼───┼──────────

    │      │    │습도│%       │      │                    

──┴───┴──┴──┼────┼───┼──────────

  가습량                │kg/h    │      │                    

────────────┼────┼───┼──────────

  필터(프리,미디엄,헤파) │매/규격 │      │                    

────────────┼────┼───┴──────────

  보호 장치             │        │이상 전류 및 전압 차단장치  

━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                   

────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.   

────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                   

공기조화기 현황표

(17 쪽)

━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━┯━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자│                  │점검일자│  │설치위치(No.) │                              

────┴─────────┼────┴─┴───────┴───────────────

  제조 회사                 │                                                            

──────────────┼──────────────────────────────

  모델 번호                 │                                                            

──────────────┼──────────────────────────────

  압축기 기동방식           │                                                            

──────────────┼──────────────────────────────

  사용냉매/냉매 충진량      │/                                                           

──────────────┼──────────────────────────────

  냉동능력(kW/USRT)         │/                                                           

──────────────┼──────────────────────────────

  가열코일 종류/가열능력(kW)│/                                                           

──────────────┼──────────────────────────────

  풍량제어방식              │[ ] 정풍량   [ ] 회전수 제어                                

──────────────┼──────────────────────────────

  가습 방식                 │                                                            

──────────────┼─────┬───┬────────────────────

  항 목                     │단 위     │설계값│비 고                                   

───┬──────────┼─────┼───┼────────────────────

  압  │흡입 압력/온도      │MPa/℃    │/     │                                        

  축  ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

  기  │토출 압력/온도      │MPa/℃    │/     │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │오일 압력/온도      │MPa/℃    │/     │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │오일 히터 전류      │A         │      │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │저압 차단 설정값    │MPa       │      │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │고압 차단 설정값    │MPa       │      │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │압축기 동력         │kW        │      │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │전압/전류(3상)      │V / A     │/     │                                        

───┼──────────┼─────┼───┼────────────────────

  증  │입구공기온도        │℃        │/     │                                        

  발  ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

  기  │출구공기온도        │℃        │/     │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │송풍기 모터 동력    │kW        │      │                                        

───┼──────────┼─────┼───┼────────────────────

  응  │응축기 압력/온도    │MPa/℃    │/     │                                        

  축  ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

  기  │입·출구 가스 압력  │MPa       │/     │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │입·출구 가스 온도  │℃        │/     │                                        

      ├──────────┼─────┼───┼────────────────────

      │송풍기 모터 동력    │kW        │      │                                        

───┴──────────┼─────┼───┼────────────────────

  가습량                    │kg/h      │      │                                        

──────────────┼─────┼───┴────────────────────

  보호 장치                 │-         │고·저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류,   

                            │          │계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 토출가스       

                            │          │온도, 제한방지 스위치, 역상 방지기              

━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                             

─────────────────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.                     

─────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                             

팬코일유닛 현황표

(18 쪽)

━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━━━━━━┯━━━

  점검자│        │점검일자│  │설치위치(No.)   │      

────┴────┼────┴─┴────────┴───

  제조 회사       │                                      

─────────┼───────────────────

  모델 번호       │                                      

─────────┼───────────────────

  형  식          │[ ] 바닥형  [ ] 매입형 [ ] 로보이형   

─────────┼───────────────────

  용  도          │                                      

─────────┼───────────────────

  풍량제어방식    │[ ] 정풍량   [ ] 회전수 제어          

─────────┼─────┬────────┬────

  항 목           │단 위     │설계값          │비 고   

─────────┼─────┼────────┼────

  냉난방능력      │kW        │/               │        

─────────┼─────┼────────┼────

  풍  량          │㎥ / h    │                │        

─────────┼─────┼────────┼────

  유  량          │㎥ / h    │ /              │        

─────────┼─────┼────────┼────

  전동기용량      │W         │/       /       │        

─────────┼─────┴────────┴────

  필터형식 및 규격│                                      

━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                             

─────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.   

  3. 팬파워 유닛, 터미널 유닛, 팬컨벡터 등은 본 현황표에 작성한다.  

─────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                             

환기설비 현황표

(19 쪽)

━━━━┯━━━┯━━━━┯┯━━━━━━━┯━━━

  점검자│      │점검일자││설치위치(No.) │      

────┴───┼────┴┴───────┴───

  제조 회사     │                                  

────────┼─────────────────

  모델 번호     │                                  

────────┼─────────────────

  형  식        │                                  

────────┼─────────────────

  용  도        │                                  

────────┼─────────────────

  풍량제어방식  │[ ] 정풍량   [ ] 회전수 제어      

────────┼───┬────────┬────

  항 목         │단 위 │설계값          │비 고   

────────┼───┼────────┼────

  풍  량        │L / s │                │        

────────┼───┼────────┼────

  회전수        │rpm   │                │        

────────┼───┼────────┼────

  모터 전압(3상)│V     │/       /       │        

────────┼───┼────────┼────

  모터 전류(3상)│A     │/       /       │        

────────┼───┴────────┴────

  보호 장치     │이상 전류 및 전압 차단장치        

━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                       

──────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.   

  3. 송풍기, 열회수형 환기장치 등은 본 현황표에 작성한다.  

──────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                       

필터 현황표

(20 쪽)

━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯┯━━━━━━━┯━

  점검자│                      │점검일자  ││설치위치(No.) │  

────┴───────────┼─────┴┴───────┴─

  제조 회사                     │                                

────────────────┼────────────────

  모델 번호                     │                                

────────────────┼────────────────

  용  도                        │                                

────────────────┼────────────────

  프리필터(Pre filter)          │                                

  가로X세로X두께(mm)            │                                

────────────────┼────────────────

  미디움필터(Medium filter)     │                                

  가로X세로X두께(mm)            │                                

────────────────┼────────────────

  헤파필터(HEPA filter)         │                                

  가로X세로X두께(mm)            │                                

────────────────┼────────────────

  전기집진필터(Electric filter) │                                

  가로X세로X두께(mm)            │                                

────────────────┼────────────────

  환기 종류                     │                                

────────────────┼────┬───┬───────

  항 목                         │단 위   │설계값│비 고         

────────────────┼────┼───┼───────

  풍  량                        │m3/h    │      │              

────────────────┼────┼───┼───────

  필터 전후 차압                │Pa(mmAq)│      │              

────────────────┼────┼───┼───────

  소  음                        │dB      │      │              

────────────────┼────┴───┴───────

  보호 장치                     │                                

━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                     

─────────────────────────────────

  1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다.  

  2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다.   

  3. 필터유닛, 냄새제거필터유닛, 특수목적필터 등은 본 현황표에 작성한다.  

─────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                     

고·저수조 현황표

(21 쪽)

━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━

  점검자│              │점검일자││설치위치(No.) │                      

────┴───────┼────┴┴───────┴───────────

  제조 회사             │                                                  

────────────┼─────────────────────────

  모델 번호             │                                                  

────────────┼─────────────────────────

  용 량(TON)            │                                                  

────────────┼─────────────────────────

  규 격                 │                                                  

  (가로 x 폭 x 높이, mm)│                                                  

────────────┼─────────────────────────

  물탱크 종류(재질)     │                                                  

────────────┼─────────────────────────

  정수위 밸브           │                                                  

────────────┼─────────────────────────

  안전장치              │[ ] 안전사다리, [ ] 안전난간, [ ] 잠금장치,       

                        │[ ] 누수감지경보장치, [ ] 내진장치                

────────────┼─────────────────────────

  수위 제어             │[ ] 플로트스위치,  [ ] 레벨 스위치,  [ ] 전극봉   

────────────┼─────────────────────────

  비 고                 │                                                  

━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                               

오수정화설비 현황표

(22 쪽)

━━━━┯━━━━━┯━━━━┯┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자│          │점검일자││설치위치(No.) │                                    

────┴─────┼────┴┴───────┴──────────────────

  제조 회사         │                                                                

──────────┼────────────────────────────────

  형  식            │                                                                

──────────┼────────────────────────────────

  처리 용량(TON/day)│                                                                

──────────┼────────────────────────────────

  설치 일자         │                                                                

──────────┼────────────────────────────────

  안전장치          │[ ]안전사다리, [ ]안전난간, [ ]잠금장치, [ ]누수감지경보장치    

──────────┼────────────────────────────────

  수위 제어         │[ ]플로트스위치,  [ ]레벨 스위치,  [ ]전극봉                    

──────────┼────────────────────────────────

  비 고             │(펌프, 블로워, 탈취설비 등 포함)                                

                    │                                                                

                    │                                                                

                    │                                                                

                    │                                                                

                    │                                                                

                    │                                                                

                    │                                                                

                    │                                                                

                    │                                                                

━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                         

물 재이용설비 현황표

(23 쪽)

━━━━┯━━━━━┯━━━━┯┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자│          │점검일자││설치위치(No.) │                                    

────┴─────┼────┴┴───────┴──────────────────

  제조 회사         │                                                                

──────────┼────────────────────────────────

  형  식            │                                                                

──────────┼────────────────────────────────

  처리 용량(TON/day)│                                                                

──────────┼────────────────────────────────

  설치 일자         │                                                                

──────────┼────────────────────────────────

  안전장치          │[ ]안전사다리, [ ]안전난간, [ ]잠금장치, [ ]누수감지경보장치    

──────────┼────────────────────────────────

  수위 제어         │[ ]플로트스위치,  [ ]레벨 스위치,  [ ]전극봉                    

──────────┼────────────────────────────────

  비 고             │(펌프, 여과장치 등 포함)                                        

                    │                                                                

                    │                                                                

                    │                                                                

                    │                                                                

                    │                                                                

                    │                                                                

                    │                                                                

                    │                                                                

━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                         

자동제어 시스템 현황표

(24 쪽)

━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  │          │점검일자││설치위치(No.) │                                  

─────┴─────┼────┴┴───────┴─────────────────

  제조 회사           │                                                              

───────────┼───────────────────────────────

  모델 번호           │                                                              

───────────┼───────────────────────────────

  중앙관제장치        │[ ] 에너지관리시스템, [ ] 냉난방시스템, [ ] 공기조화시스템,   

  (운용소프트웨어)    │[ ] 환기시스템, [ ] 급수급탕시스템, [ ] 기타 시스템           

───────────┼───────────────────────────────

  전압/전류(V/A)      │/                                                             

────┬──────┼───────────────────────────────

  조작  │시퀀스제어  │                                                              

  장치  ├──────┼───────────────────────────────

        │제어조작용  │                                                              

        ├──────┼───────────────────────────────

        │검출용      │                                                              

        ├──────┼───────────────────────────────

        │감시용      │                                                              

        ├──────┼───────────────────────────────

        │제어동작용  │                                                              

────┼──────┼───────────────────────────────

  조절  │온도        │                                                              

  및    ├──────┼───────────────────────────────

  검출  │습도        │                                                              

  장치  ├──────┼───────────────────────────────

        │압력        │                                                              

        ├──────┼───────────────────────────────

        │액면        │                                                              

        ├──────┼───────────────────────────────

        │밸브        │                                                              

        ├──────┼───────────────────────────────

        │댐퍼        │                                                              

────┴──────┼───────────────────────────────

  BEMS                │                                                              

───────────┤                                                              

  원격제어장치        │                                                              

────┬──────┼───────────────────────────────

  DDC   │입출력단말기│                                                              

────┴──────┼───────────────────────────────

  통신프로토콜        │[ ] BACnet, [ ] Modbus, [ ] RS-485, [ ] 기타                  

━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                         

별표 0002: 기계설비 유지관리 대상 점검표

■ 기계설비 유지관리기준 [별지 제2호서식]

기계설비 유지관리 대상 점검표

(1 쪽)

━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  상호(명칭)│                │현장주소  │                                                                            

━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━┯━━┿━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━━━

  구분      │대상설비        │대상│점검│구분            │대상설비            │대상│점검                          

            │                │    │결과│                │                    │    │결과                          

━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━┿━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━┿━━┿━━━━━━━━━━━━━━━

  열원 및   │냉동기          │[ ] │    │환기설비        │환기설비            │[ ] │                              

  냉난방설비├────────┼──┼──┤                ├──────────┼──┼───────────────

            │냉각탑          │[ ] │    │                │필터                │[ ] │                              

            ├────────┼──┼──┼────────┼──────────┼──┼───────────────

            │축열조          │[ ] │    │위생기구설비    │위생기구설비        │[ ] │                              

            ├────────┼──┼──┼────────┼──────────┼──┼───────────────

            │보일러          │[ ] │    │급수급탕설비    │급수·급탕설비      │[ ] │                              

            ├────────┼──┼──┤                ├──────────┼──┼───────────────

            │열교환기        │[ ] │    │                │고·저수조          │[ ] │                              

            ├────────┼──┼──┼────────┼──────────┼──┼───────────────

            │팽창탱크        │[ ] │    │오·배수통기 및 │오·배수 통기       │[ ] │                              

            │                │    │    │우수배수설비    │및 우수배수설비     │    │                              

            ├────────┼──┼──┼────────┼──────────┼──┼───────────────

            │펌프(냉·난방)  │[ ] │    │오수정화 및     │오수정화설비        │[ ] │                              

            ├────────┼──┼──┤물재이용설비    ├──────────┼──┼───────────────

            │신재생(지열)    │[ ] │    │                │물 재이용설비       │[ ] │                              

            ├────────┼──┼──┼────────┼──────────┼──┼───────────────

            │신재생(태양열)  │[ ] │    │배관설비        │배관설비            │[ ] │                              

            ├────────┼──┼──┼────────┼──────────┼──┼───────────────

            │신재생(연료전지)│[ ] │    │덕트설비        │덕트설비            │[ ] │                              

            │                │    │    ├────────┼──────────┼──┼───────────────

            ├────────┼──┼──┤보온설비        │보온설비            │[ ] │                              

            │패키지 에어컨   │[ ] │    │                │                    │    │                              

            ├────────┼──┼──┼────────┼──────────┼──┼───────────────

            │항온항습기      │[ ] │    │자동제어설비    │자동제어 개별제어반 │[ ] │                              

──────┼────────┼──┼──┤                │                    │    │                              

  공기조화  │공기조화기      │[ ] │    │                ├──────────┼──┼───────────────

  설비      │                │    │    │                │장치별 관제점검     │[ ] │                              

            ├────────┼──┼──┼────────┼──────────┼──┼───────────────

            │팬코일 유닛     │[ ] │    │방음·방진·내진│방음·방진·내진설비│[ ] │                              

━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━

  점검기간 :      년     월     일부터      년     월     일까지                                                        

  점검자 :                 (서 명)                                                                                      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 해당 건축물등의 특성과 현장 여건에 적합하도록 점검대상 기계설비 및 점검표를 추가ㆍ변경할 수 있다                   

  2. [ ]에는 점검대상 기계설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다.                                                           

  3. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                                         

  4. 별표 1 및 별표 2를 참조하여 점검표를 작성하고, 고장 등으로 장기간 사용되지 않는 기계설비도 포함하되 점검결과에는   

  [미사용]을 표기한다.                                                                                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

냉동기 유지관리 점검표

(2 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                          │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴─────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                            │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                    ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                    │일│주│월│분│반│          │      

            │                                    │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-온도 및 압력계 상태                │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-윤활유 이상 유무 상태              │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-보온, 보냉재 탈락, 파손, 부식 상태 │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-제어시스템 연동 상태               │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-밸브 개폐 상태(헤더포함)           │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-누수, 누유, 진공 상태              │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-소음, 진동 상태                    │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-냉온수, 냉각수 입·출구 온도 상태  │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-배관 차압 상태                     │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-배기가스 온도 상태                 │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-연료 사용량, 공급 압력 상태        │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-전압 및 전류계 상태                │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-냉수동결 온도 상태                 │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-오일온도 상태                      │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-베어링 온도 상태                   │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                             

─────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                           

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.              

  4. 압축식 냉동기, 흡수식 냉동기, 냉온수기, 공랭식 냉동기 등을 포함하여 작성한다.        

─────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                             

냉각탑 유지관리 점검표

(3 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                          │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴─────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                            │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                    ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                    │일│주│월│분│반│          │      

            │                                    │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-밸브 개폐 장치 상태                │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-보온 및 흡음재 상태                │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-케이싱 손상, 변형 및 오염 상태     │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-누수 상태                          │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-수위조절 상태                      │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-이상 소음 및 진동 상태             │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-모터(감속기) 상태                  │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-오일 누유 상태                     │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-급수 및 드레인 배수 상태           │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-엘리미네이터 오염 상태             │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-백연저감장치 막힘 및 부식 오염 상태│  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-입·출구 온도 상태                 │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-전압 및 전류 상태                  │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-동결 방지장치 상태                 │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-벨트 교체 시 안전교육              │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-냉각수 수질 상태                   │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-인터록 상태                        │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                             

─────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                           

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.              

  4. 향류형 냉각탑, 직교류형 냉각탑 등을 포함하여 작성한다.                               

─────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                             

축열조 유지관리 점검표

(4 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                          │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴─────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                            │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                    ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                    │일│주│월│분│반│          │      

            │                                    │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-온도, 압력계 상태                  │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-보온재 탈락 및 파손 상태           │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-순환 펌프 외관 상태                │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-제어시스템 연동 상태               │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-브라인 입·출구 온도 및 압력 상태  │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-삼방밸브 작동 상태                 │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-스트레이너 오염 상태               │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-축열조 용량 적정 상태              │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-상부 디퓨져 노즐 막힘 등 배관 상태 │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-분배기 판 노즐 막힘 및 오염 상태   │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-축열매체 외관 상태                 │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-수위조절기 상태                    │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-인터록 상태                        │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                             

─────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적  

  으로 구비하여 유지관리를 실시한다.                                                      

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.              

  4. 빙축열시스템, 수축열시스템 등을 포함하여 작성한다.                                   

─────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                             

보일러 유지관리 점검표

(5 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                  │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴─────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                    │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                            ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                            │일│주│월│분│반│          │      

            │                            │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-외부 케이싱 손상 상태      │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-연도 및 연돌 부식 상태     │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-변형 및 파손 상태          │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-누수 및 누설 상태          │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-온도계, 압력계, 수위계 상태│  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-보급수 펌프 및 송풍기 상태 │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-제어시스템 연동 상태       │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-관수 농도 상태             │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-블로우다운 상태            │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-연료공급 압력 상태         │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-이상 소음 및 진동 상태     │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-증기 발생 및 공급 상태     │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-증기압력 상태              │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-연소 공기 및 외기온도 상태 │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-배기가스 온도 상태         │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-급수온도 및 유량 상태      │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-고·저수위 상태            │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-인터록 상태                │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-안전밸브 누기 상태         │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-방폭문 안전 상태           │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                     

─────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적  

  으로 구비하여 유지관리를 실시한다.                                              

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.      

─────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                     

열교환기 유지관리 점검표

(6 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                        │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                          │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                  ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                  │일│주│월│분│반│          │      

            │                                  │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-온도계, 압력계 상태              │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-보온재 탈락 및 파손 상태         │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-결로 상태                        │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-누수 및 누설 상태                │  │  │  │  │  │          │      

──────┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-제어시스템 연동 상태             │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-온도 조절밸브(2방밸브) 동작 상태 │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-이상 소음 및 진동 상태           │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-열교환 상태                      │  │  │  │  │  │          │      

──────┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-감압밸브 상태                    │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-안전밸브 상태                    │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                           

────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으  

  로 구비하여 유지관리를 실시한다.                                                      

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.            

────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                           

팽창탱크 유지관리 점검표

(7 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자              │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴───────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                        ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                        │일│주│월│분│반│          │      

            │                        │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-누수 및 부식 상태      │  │  │  │  │  │          │      

──────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-제어시스템 연동 상태   │  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-급수 정상 보충 상태    │  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-압력 상태              │  │  │  │  │  │          │      

──────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-공기배출기 작동 상태   │  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-감압밸브 정상 작동 상태│  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-역류방지장치 작동 상태 │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                 

───────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적  

  으로 구비하여 유지관리를 실시한다.                                          

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.  

  4. 밀폐식 팽창탱크, 팽창기수분리기, 급탕용 팽창탱크 등을 포함하여 작성한다.  

───────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                 

펌프(냉ㆍ난방) 유지관리 점검표

(8 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                          │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴─────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                            │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                    ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                    │일│주│월│분│반│          │      

            │                                    │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-온도, 압력, 연성계(진공) 상태      │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-보온재 탈락 및 파손 등 상태        │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-누수 상태                          │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-모터 전원 공급 및 연결 상태        │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-제어시스템 연동 상태               │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-스트레이너 오염 상태               │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-유면계 적정 및 오일씰 누유 상태    │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-펌프 회전 상태                     │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-전류 상태                          │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-매커니컬씰 및 그랜드 패킹 누수 상태│  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-모터 및 펌프 샤프트 보호커버 상태  │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                             

─────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으  

  로 구비하여 유지관리를 실시한다.                                                        

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.              

  4. 순환펌프, 급수펌프, 배수펌프, 오수펌프, 수중펌프 등을 포함하여 작성한다.             

─────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                             

신재생에너지(지열) 시스템 유지관리 점검표

(9 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                            │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴──────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                              │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                      ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                      │일│주│월│분│반│          │      

            │                                      │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-온도계, 압력계 상태                  │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-유출관 이상상태                      │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-순환수 누수 상태                     │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-순환 펌프 및 누수 상태               │  │  │  │  │  │          │      

──────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-제어시스템 연동 상태                 │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-입·출구 압력, 유량, 온도 상태       │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-열교환 상태 및 생산량 상태           │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-이송(순환)펌프 상태                  │  │  │  │  │  │          │      

──────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-안전밸브, 에어벤트, 팽창탱크, 냉매   │  │  │  │  │  │          │      

            │상태                                  │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-개방형 지중열교환기 홀내부 오염 상태 │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-인터록 상태                          │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                               

──────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.                

──────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                               

신재생에너지(태양열) 시스템 유지관리 점검표

(10 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                          │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴─────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                            │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                    ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                    │일│주│월│분│반│          │      

            │                                    │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-온도계, 압력계 상태                │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-집열판 등 오염 상태                │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-보온재 탈락 및 파손 상태           │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-순환 펌프 및 누수 상태             │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-제어시스템 연동 상태               │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-입·출구 압력, 유량, 온도 상태     │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-태양열 온수 적정온도 및 생산량 상태│  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-축열조 상태                        │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-안전밸브, 에어벤트, 팽창탱크, 급수 │  │  │  │  │  │          │      

            │공급장치 상태                       │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-집열판 파손상태                    │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-인터록 상태                        │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                             

─────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                           

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.              

─────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                             

신재생에너지(연료전지) 시스템 유지관리 점검표

(11 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                          │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴─────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                            │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                    ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                    │일│주│월│분│반│          │      

            │                                    │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-연도 파손 및 누설상태              │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-가스배관 파손 및 누설 상태         │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-배관 파손 및 누수상태              │  │  │  │  │  │          │      

            │ (단열 상태 포함)                   │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-밸브개폐 상태                      │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-압력, 유량, 온도 상태              │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-케이스 오염 상태(누수, 부식 등)    │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-연료전지 연료공급 상태             │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-연료전지 통신 확인                 │  │  │  │  │  │          │      

            │ (공유기 및 통신모듈 전원확인)      │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-연료전지 제어시스템 및 디스플레이  │  │  │  │  │  │          │      

            │동작 상태 확인                      │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-연료전지 전기 및 온수 생산량 상태  │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-연료전지 드레인 상태(원활한 배수)  │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-가스 감지기, CO 감지기 작동 상태   │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-누전 차단기 및 배선용 차단기 상태  │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-연료전지실 환기 상태               │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-연료전지실 유해물질 비치 여부      │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                             

─────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                           

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.              

─────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                             

패키지 에어컨 유지관리 점검표

(12 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                      │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴───────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                        │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                │일│주│월│분│반│          │      

            │                                │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-실내기 및 실외기 외관 상태     │  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-보온재 탈락 및 파손 상태       │  │  │  │  │  │          │      

──────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-드레인 판, 배관 이상 유무      │  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-실내기 설정 온도 정상 작동 상태│  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-필터 오염상태                  │  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-입·출구 온도 상태             │  │  │  │  │  │          │      

──────┼────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-절연 및 결선상태               │  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-실외기 청소 및 적재물 상태     │  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-과열차단장치유무               │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                         

───────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                       

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.          

  4. 에어컨, 시스템에어컨, EHP, GHP, CDU 등을 포함하여 작성한다.                      

───────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                         

항온항습기 유지관리 점검표

(13 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                          │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴─────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                            │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                    ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                    │일│주│월│분│반│          │      

            │                                    │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-가습기 히터 등 외관 상태           │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-보냉재 탈락, 파손 상태             │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-외부 케이싱 부식 및 손상·변형 상태│  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-제어반 등 실내기 청결 상태         │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-필터 오염상태                      │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-제어시스템 연동 상태               │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-가습 히터작동 및 분사 상태         │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-증발기 및 드레인판 오염, 배수 상태 │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-온도센서 작동 상태                 │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-전자 접촉기 접점 상태              │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-온도 및 압력계 상태                │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-전압 및 전류계 상태                │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-실내·실외기 소음 상태             │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-급수밸브 작동 상태                 │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-압축기 고·저압 적정 압력유지 상태 │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-과열·과냉 운전 상태               │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-분배기 결상 및 드라이어 필터 상태  │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-증발기, 응축기, 압축기 압력 상태   │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-액면계 냉매 기포 상태              │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-기화기 급수관 누수 상태            │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-인터록 상태                        │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                             

─────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                           

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.              

─────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                             

공기조화기 유지관리 점검표

(14 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                            │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴──────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                              │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                      ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                      │일│주│월│분│반│          │      

            │                                      │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-온도계, 압력계 상태                  │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-밸브 개폐 상태                       │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-보온재 탈락 및 파손 상태             │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-공기조화기 내 드레인판 오염 및 부식  │  │  │  │  │  │          │      

            │상태                                  │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-누수 및 결로 상태                    │  │  │  │  │  │          │      

──────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-가습밸브(전동) 작동 상태             │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-드레인 배관 막힘 상태                │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-계측기 및 스위치(온도, 습도 등) 정   │  │  │  │  │  │          │      

            │상 지시 상태                          │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-필터 및 차압 적정 지시 상태          │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-에어벤트 작동 상태                   │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-벨트장력 및 커버 상태                │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-필터 및 차압 적정 지시 상태          │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-열교환기(코일) 오염 상태             │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-냉온수 및 증기압력 상태              │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-열교환기(코일) 입·출구 온도차       │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-동파 방지용 히터 작동 상태           │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-댐퍼 개도 설정 등 작동 상태          │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-각종 부속기기(살균장치 등) 관련 제   │  │  │  │  │  │          │      

            │조사 관리방법에 따른 점검 상태        │  │  │  │  │  │          │      

──────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-공기조화기 내 점검용 전등 상태       │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-공기조화기 점검구 고정 상태          │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-벨트 교체 시 안전교육                │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-모터 과부하 및 과열 상태             │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                               

──────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.                

──────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                               

팬코일유닛 유지관리 점검표

(15 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                        │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                          │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                  ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                  │일│주│월│분│반│          │      

            │                                  │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-케이싱의 변형·도장 및 오염 상태 │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-그릴 오염 상태                   │  │  │  │  │  │          │      

──────┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-송풍기 이상 소음 및 진동 상태    │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-드레인 배관 막힘 및 청결 상태    │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-공기빼기 밸브 정상작동 상태      │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-팬코일 입·출구 온도 상태        │  │  │  │  │  │          │      

──────┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-누수 상태                        │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-필터 및 코일 오염 상태           │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                           

────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                         

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.            

  4. 팬파워 유닛, 터미널 유닛, 팬컨벡터 등을 포함하여 작성한다.                         

────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                           

환기설비 유지관리 점검표

(16 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                        │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                          │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                  ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                  │일│주│월│분│반│          │      

            │                                  │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-송풍기와 덕트 접속 상태          │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-외부 케이싱 손상, 변형 상태      │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-그릴 오염 상태                   │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-필터 오염 상태                   │  │  │  │  │  │          │      

──────┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-벨트 장력 및 커버 상태           │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-이상 진동 상태                   │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-흡입 댐퍼 작동 상태              │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-각종 부속기기(살균장치 등) 관련  │  │  │  │  │  │          │      

            │제조사 관리방법에 따른 점검 상태  │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-베어링 급유(모터, 송풍기) 상태   │  │  │  │  │  │          │      

──────┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-모터 과부하 및 과열 상태         │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-벨트 교체 시 안전교육            │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                           

────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                         

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.            

  4. 송풍기, 열회수형 환기장치 등을 포함하여 작성한다.                                  

────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                           

필터 유지관리 점검표

(17 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                        │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                          │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                  ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                  │일│주│월│분│반│          │      

            │                                  │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-필터 오염 상태                   │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-필터(프리필터, 미디움필터,       │  │  │  │  │  │          │      

            │헤파필터), 전기집진필터의 부착 상 │  │  │  │  │  │          │      

            │태                                │  │  │  │  │  │          │      

──────┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-적정 차압 상태                   │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-필터 오염세척 및 교체 상태       │  │  │  │  │  │          │      

──────┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-소음 상태                        │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-필터 변형 및 파손 상태           │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                           

────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                         

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.            

  4. 필터유닛, 냄새제거필터유닛, 특수목적필터 등을 포함하여 작성한다.                   

────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                           

위생기구설비 유지관리 점검표

(18 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                            │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴──────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                              │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                      ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                      │일│주│월│분│반│          │      

            │                                      │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-오염, 부식, 파손, 균열 상태          │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-감지기, 기구류 부착 상태             │  │  │  │  │  │          │      

──────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-대·소변기, 세면기, 음수기, 소재씽크 │  │  │  │  │  │          │      

            │등 동작 상태                          │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-위생기구류 급·배수 상태             │  │  │  │  │  │          │      

──────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-누수, 역류, 취기, 막힘, 동결 상태    │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-고정 불량·처짐 상태                 │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                               

──────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.                

──────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                               

급수·급탕설비 유지관리 점검표

(19 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                        │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                          │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                  ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                  │일│주│월│분│반│          │      

            │                                  │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-누수 상태                        │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-급탕탱크 균열 상태               │  │  │  │  │  │          │      

──────┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-온도계, 압력계, 계기류 동작 상태 │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-급수 공급 상태                   │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-소음, 진동, 수격작용 상태        │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-급탕탱크 온도조절밸브 동작 상태  │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-탱크 내부 퇴적물 청소 상태       │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-급수·급탕 수질 상태             │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-급탕온도 적정유지 상태           │  │  │  │  │  │          │      

──────┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-급탕탱크 청결 상태               │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-안전밸브 누수 상태               │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                           

────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                         

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.            

────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                           

고·저수조 유지관리 점검표

(20 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                          │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴─────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                            │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                    ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                    │일│주│월│분│반│          │      

            │                                    │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-수면계, 통기관, 드레인관, 오버플로 │  │  │  │  │  │          │      

            │우관 상태                           │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-주위청결 상태                      │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-균열, 누수, 부식, 결로, 탁도 상태  │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-물탱크 내부 연결장치 부식상태      │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-정수위밸브, 전자밸브 및 볼탭 정상  │  │  │  │  │  │          │      

            │작동 상태                           │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-급수 공급 상태                     │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-정수(지하수)처리시설 시스템의 운전 │  │  │  │  │  │          │      

            │상태                                │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-수조 청결 상태                     │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-안전사다리, 안전난간 등의 고정 상태│  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-맨홀 잠금장치 상태                 │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-인터록 상태                        │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                             

─────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                           

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.              

─────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                             

오·배수 통기 및 우수배수설비 유지관리 점검표

(21 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                            │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴──────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                              │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                      ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                      │일│주│월│분│반│          │      

            │                                      │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-우수맨홀, 통기관, 드레인관, 트랩의   │  │  │  │  │  │          │      

            │균열, 누수, 부식 오염 상태            │  │  │  │  │  │          │      

──────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-배수 상태                            │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-배관 내부 및 탱크의 퇴적물 청소 상태 │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-오·배수 및 우수설비의 압력게이지    │  │  │  │  │  │          │      

            │이상 유무                             │  │  │  │  │  │          │      

──────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-오·배수 인터록 상태                 │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-외부 우수맨홀 고정 상태              │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-누수, 역류, 취기, 막힘, 동결 상태    │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-고정 불량, 처짐 상태                 │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-비상전원 연결상태                    │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                               

──────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.                

──────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                               

오수정화설비 유지관리 점검표

(22 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                            │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴──────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                              │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                      ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                      │일│주│월│분│반│          │      

            │                                      │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-누수, 취기, 통기 상태                │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-블로워(링, 루츠), 급·배기 송풍기,   │  │  │  │  │  │          │      

            │스크린, 감속기, 유량조, 배관, 덕트,   │  │  │  │  │  │          │      

            │각종 펌프 상태                        │  │  │  │  │  │          │      

──────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-각 단계별 처리조 연동운전 상태       │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-약품공급 동작 상태                   │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-각 단계별 처리조 내부의 퇴적물 적체  │  │  │  │  │  │          │      

            │상태                                  │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-펌프, 센서류 동작 상태               │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-수질 상태                            │  │  │  │  │  │          │      

──────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-안전사다리 및 안전난간 상태          │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-인터록 상태                          │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-방류조 적정 유량 상태                │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-수중펌프 절연저항 상태               │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                               

──────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.                

──────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                               

물 재이용설비 유지관리 점검표

(23 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                          │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴─────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                            │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                    ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                    │일│주│월│분│반│          │      

            │                                    │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-누수, 취기, 역류, 동파 상태        │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-급·배기 송풍기, 스크린, 감속기,   │  │  │  │  │  │          │      

            │유량조, 배관, 덕트, 중수도 블로워,  │  │  │  │  │  │          │      

            │방류수 저장소(탱크) 상태            │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-우수처리시설, 중수처리시설 등 시스 │  │  │  │  │  │          │      

            │템 연동운전 상태                    │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-펌프 운전 상태                     │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-중수도 약품공급 동작 상태          │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-수조 내부의 퇴적물 적체 상태       │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-초기 우수 배제장치 상태            │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-안전사다리 및 안전난간 상태        │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-인터록 상태                        │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-수중펌프 절연저항 상태             │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                             

─────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                           

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.              

─────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                             

배관설비 유지관리 점검표

(24 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                              │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴───────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                                │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                        ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                        │일│주│월│분│반│          │      

            │                                        │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-증기배관, 수배관, 냉매배관 등의 균열,  │  │  │  │  │  │          │      

            │파손 상태                               │  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-밸브류 상태                            │  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-동관, 이종배관 절연 상태               │  │  │  │  │  │          │      

──────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-배관의 운전에 따른 소음, 진동, 흔들    │  │  │  │  │  │          │      

            │림 상태                                 │  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-배관 내부 스케일, 오물 적체 상태       │  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-동시 사용 시 유량 공급 상태            │  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-급수·급탕 감압밸브 상태               │  │  │  │  │  │          │      

──────┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-배관 누수 상태                         │  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-통기관 누기 상태                       │  │  │  │  │  │          │      

            ├────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-수격작용 상태                          │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                                 

───────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                               

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.                  

───────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                 

덕트설비 유지관리 점검표

(25 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                            │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴──────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                              │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                      ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                      │일│주│월│분│반│          │      

            │                                      │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-덕트의 오염, 손상, 파손, 부식 상태   │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-캔버스 이음부 및 덕트 상태           │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-챔버의 고정·지지 상태               │  │  │  │  │  │          │      

──────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-소음 진동 상태                       │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-댐퍼(VD, FVD, MVD, VAV 등), 급·배기 │  │  │  │  │  │          │      

            │유닛 상태                             │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-운전 시 루버 상태                    │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-취출구 상태                          │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-소음챔버 및 덕트 내·외부 등 소음재  │  │  │  │  │  │          │      

            │부착 상태                             │  │  │  │  │  │          │      

──────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-방화댐퍼(FVD) 및 휴즈 이상 상태      │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-덕트 누기 상태                       │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                               

──────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.                

──────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                               

보온설비 유지관리 점검표

(26 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                          │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴─────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                            │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                    ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                    │일│주│월│분│반│          │      

            │                                    │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-열선(파워킷, 엔드킷, 피복 등) 상태 │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-배관, 덕트, 밸브류, 열선 보온 상태 │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-탱크류, 장비류, 밸브류 보온 마감   │  │  │  │  │  │          │      

            │상태                                │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-계량기 및 배관 주변의 보온 상태    │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-결로(표면, 내부) 발생 부위 상태    │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-열선의 온도에 따른 경보 상태       │  │  │  │  │  │          │      

──────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-계량기 주변 등 동파방지 보온 상태  │  │  │  │  │  │          │      

            ├──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-발열선 차단기 상태                 │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                             

─────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                           

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.              

─────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                             

자동제어 개별제어반 유지관리 점검표

(27 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                            │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴──────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                              │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                      ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                      │일│주│월│분│반│          │      

            │                                      │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-보일러, 냉동기, 펌프류, 송풍기 등의  │  │  │  │  │  │          │      

            │제어판넬 오염 상태                    │  │  │  │  │  │          │      

──────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-상태감시, 자동운전 동작 상태         │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-밸브 및 댐퍼 작동 상태               │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-동작, 제어, 감시, 통신 상태          │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-프로그램 업데이트 및 에너지 사용량   │  │  │  │  │  │          │      

            │기록 상태                             │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-BEMS 상태                            │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-원격검침시스템 상태                  │  │  │  │  │  │          │      

──────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-신호 상태                            │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-경보 상태                            │  │  │  │  │  │          │      

            ├───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-인터록 상태                          │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                               

──────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.                

──────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                               

자동제어 중앙감시반 유지관리 점검표

(28 쪽)

━━━━━┯━━━━┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━

  점검자  │        │점검일자││설치위치(No.)                                 │                

─────┴───┬┴────┴┴──────────────────┬────┴────┬───

  점검항목        │점검내용                                          │점검결과          │비고  

                  │                                                  ├─┬─┬─┬─┬─┤      

                  │                                                  │일│주│월│분│반│      

                  │                                                  │일│간│간│기│기│      

━━━━┯━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━

  장비  │기동정지│펌프류(냉난방 순환, 급수가압, 급탕) 원격제어      │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │송풍기(기계실, 펌프실, 주차장, 전기실, 정화조 등) │  │  │  │  │  │      

────┴────┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

  상태            │장비류(냉동기, 보일러, 펌프, 송풍기 등)           │  │  │  │  │  │      

────┬────┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

  계측기│출력    │지역난방(1,2차 공급 및 환수온도)                  │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │보일러 공급 및 환수온도                           │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │헤더공급 및 환수온도                              │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │급탕 공급 및 환수온도                             │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │AHU 실내온도, 습도, CO2, 필터 차압                │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │AHU 급기온도, 습도                                │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │외기온도 및 습도                                  │  │  │  │  │  │      

        ├────┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │기록계  │지역난방(1,2차 공급 및 환수온도)                  │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │보일러 공급 및 환수온도                           │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │헤더공급 및 환수온도                              │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │급탕 공급 및 환수온도                             │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │AHU 실내온도, 습도, CO2, 필터차압                 │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │AHU 급기온도, 습도                                │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │외기온도 및 습도                                  │  │  │  │  │  │      

        ├────┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │액면표시│지하저수조                                        │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │기름탱크                                          │  │  │  │  │  │      

────┼────┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

  경 고 │고수위  │지하저수조                                        │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │고가수조                                          │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │집수정                                            │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │정화조                                            │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │기름탱크                                          │  │  │  │  │  │      

        ├────┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │저수위  │지하저수조                                        │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │고가수조                                          │  │  │  │  │  │      

        │        ├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │        │기름탱크                                          │  │  │  │  │  │      

        ├────┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │저압력  │팽창탱크                                          │  │  │  │  │  │      

        ├────┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │고 장   │보일러, 냉동기 등                                 │  │  │  │  │  │      

        ├────┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

        │매 연   │연도                                              │  │  │  │  │  │      

────┴────┼─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼───

  통 신           │중간기계실, 전기실, 기계실, 관리사무소, 경비실 등 │  │  │  │  │  │      

━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                                   

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.                      

─────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                     

방음·방진·내진 설비 유지관리 점검표

(29 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━

  점검자    ││점검일자                        │            │설치위치(No.) │        

──────┼┴────────────────┼──────┴──┬────┴┬───

  점검항목  │점검내용                          │점검주기          │점검결과  │비고  

            │                                  ├─┬─┬─┬─┬─┤          │      

            │                                  │일│주│월│분│반│          │      

            │                                  │일│간│간│기│기│          │      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━━━━━┿━━━

   1.외관   │-장비 정렬 상태                   │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-장치 이탈 및 부식 상태           │  │  │  │  │  │          │      

──────┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   2.운전   │-장비별 운전소음 상태             │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-방음 상태                        │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-냉동기, 냉온수 유닛, 냉각탑, 공기│  │  │  │  │  │          │      

            │조화기, 송풍기 등의 방진 상태     │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-덕트 및 배관류, 펌프 상태        │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-공기분배 계통 상태               │  │  │  │  │  │          │      

            ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

            │-물분배 계통 상태                 │  │  │  │  │  │          │      

──────┼─────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───

   3.안전   │-부식, 내구연한 검토              │  │  │  │  │  │          │      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━━━┷━━━

  작 성 방 법                                                                           

────────────────────────────────────────────

  1. 점검내용에 따른 점검주기는 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 설정하고, 이에 대한 세부 점검표를 자체적으로   

  구비하여 유지관리를 실시한다.                                                         

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기하고, 비고에는 조치필요 사유를 기록한다.  

  3. 점검대상 기계설비의 특성 및 현장 여건에 맞게 점검내용을 추가할 수 있다.            

────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                           

별표 0003: 기계설비 성능점검 대상 점검표

■ 기계설비 유지관리기준 [별지 제3호서식]

기계설비 성능점검 대상 점검표

(1 쪽)

━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  상호(명칭)│                │현장주소  │                                                                

━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━┯━━┿━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━

  구분      │대상설비        │대상│점검│구분            │대상설비        │대상│점검                  

            │                │    │결과│                │                │    │결과                  

━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━┿━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━┿━━━━━━━━━━━

  열원 및   │냉동기          │[ ] │    │환기설비        │환기설비        │[ ] │                      

  냉난방설비├────────┼──┼──┤                ├────────┼──┼───────────

            │냉각탑          │[ ] │    │                │필터            │[ ] │                      

            ├────────┼──┼──┼────────┼────────┼──┼───────────

            │축열조          │[ ] │    │위생기구설비    │위생기구설비    │[ ] │                      

            ├────────┼──┼──┼────────┼────────┼──┼───────────

            │보일러          │[ ] │    │급수급탕설비    │급수·급탕설비  │[ ] │                      

            ├────────┼──┼──┤                │                │    │                      

            │열교환기        │[ ] │    │                ├────────┼──┼───────────

            ├────────┼──┼──┤                │고·저수조      │[ ] │                      

            │팽창탱크        │[ ] │    ├────────┼────────┼──┼───────────

            ├────────┼──┼──┤오·배수통기 및 │오·배수 통기   │[ ] │                      

            │펌프(냉·난방)  │[ ] │    │우수배수설비    │및 우수배수설비 │    │                      

            ├────────┼──┼──┼────────┼────────┼──┼───────────

            │신재생(지열)    │[ ] │    │오수정화 및     │오수정화설비    │[ ] │                      

            ├────────┼──┼──┤물재이용설비    ├────────┼──┼───────────

            │신재생(태양열)  │[ ] │    │                │물 재이용설비   │[ ] │                      

            ├────────┼──┼──┼────────┼────────┼──┼───────────

            │신재생(연료전지)│[ ] │    │배관설비        │배관설비        │[ ] │                      

            ├────────┼──┼──┼────────┼────────┼──┼───────────

            │패키지 에어컨   │[ ] │    │덕트설비        │덕트설비        │[ ] │                      

            ├────────┼──┼──┼────────┼────────┼──┼───────────

            │항온항습기      │[ ] │    │보온설비        │보온설비        │[ ] │                      

──────┼────────┼──┼──┼────────┼────────┼──┼───────────

  공기조화  │공기조화기      │[ ] │    │자동제어설비    │자동제어설비    │[ ] │                      

  설비      ├────────┼──┼──┼────────┼────────┼──┼───────────

            │팬코일유닛      │[ ] │    │방음·방진·    │방음·방진·    │[ ] │                      

            │                │    │    │내진설비        │내진설비        │    │                      

━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━

    점검기간 :      년     월     일부터      년     월     일까지                                          

  점검자 :                 (서 명)                                                                          

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                               

──────────────────────────────────────────────────────

  1. 해당 건축물등의 특성과 현장 여건에 적합하도록 점검대상 기계설비 및 성능점검표를 추가ㆍ변경할 수 있다   

  2. [ ]에는 점검대상 기계설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다.                                               

  3. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                             

  4. 고장 등으로 장기간 사용되지 않는 기계설비도 포함하되, 점검결과에는 [미사용]을 표기한다.                

──────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                               

냉동기 성능점검표

(2 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)                   │                                                

──────┼┴────┴┴────────────────┼────────────────────────

  구  분    │점검내용                                      │점검결과                                        

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인                         │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-기내압력 점검                                │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-노후 및 부식 상태                            │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-허용압력(압축기(재생기), 응축기, 증발기) 상태│                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-펌프(용액, 냉매, 진공) 상태                  │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-연소장치 상태                                │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-경보 상태                                    │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-안전장치(인터록) 상태                        │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-과부하 차단 상태                             │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-안전밸브 상태                                │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-저·고수위 경보 상태                         │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-배기가스온도                                 │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-냉동기에 연결된 헤더 상태                    │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-에너지 사용량                                │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-COP 상태                                     │                                                

──────┼───────────────────────┴────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

  4. 전체 수량의 50% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.                                                        

  5. 압축식 냉동기, 흡수식 냉동기, 냉온수기, 공랭식 냉동기 등을 포함하여 작성한다.                            

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

냉각탑 성능점검표

(3 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)                 │                                                  

──────┼┴────┴┴───────────────┼─────────────────────────

  구  분    │점검내용                                    │점검결과                                          

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인                       │                                                  

            ├──────────────────────┼─────────────────────────

            │-냉각탑 수조 및 볼탭 상태                   │                                                  

            ├──────────────────────┼─────────────────────────

            │-노후 및 부식 상태                          │                                                  

            ├──────────────────────┼─────────────────────────

            │-살수장치 상태                              │                                                  

            ├──────────────────────┼─────────────────────────

            │-송풍기 날개 상태                           │                                                  

            ├──────────────────────┼─────────────────────────

            │-레지오넬라균(수질검사, 공중위생관리법 관련)│                                                  

            ├──────────────────────┼─────────────────────────

            │-냉각수 유량 상태                           │                                                  

            ├──────────────────────┼─────────────────────────

            │-송풍기 회전 상태                           │                                                  

            ├──────────────────────┼─────────────────────────

            │-충진물 상태                                │                                                  

            ├──────────────────────┼─────────────────────────

            │-부하전류 상태                              │                                                  

──────┼──────────────────────┴─────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

  4. 전체 수량의 50% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.                                                        

  5. 향류형 냉각탑, 직교류형 냉각탑 등을 포함하여 작성한다.                                                   

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

축열조 성능점검표

(4 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)     │                                                              

──────┼┴────┴┴─────────┼───────────────────────────────

  구  분    │점검내용                        │점검결과                                                      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인           │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-축열조 벽면의 균열 상태        │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-축열·방열 상태 및 데이터 점검 │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-분배기 판 노즐 상태            │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-브라인 농도 상태               │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-서포트 고정 상태               │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-에너지 사용 분석               │                                                              

──────┼────────────────┴───────────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

  4. 빙축열시스템, 수축열시스템 등을 포함하여 작성한다.                                                       

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

보일러 성능점검표

(5 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)     │                                                              

──────┼┴────┴┴─────────┼───────────────────────────────

  구  분    │점검내용                        │점검결과                                                      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인           │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-노후 및 부식 상태              │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-버너 연소 상태                 │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-수위제어 및 급수 공급 상태     │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-화염 검출기 상태               │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-운전 압력 상태                 │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-안전밸브 및 압력스위치 상태    │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-배기가스 성분 측정             │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-에너지 사용량 분석             │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-보일러에 연결된 헤더 상태      │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-감압밸브 작동 상태(소음, 진동) │                                                              

──────┼────────────────┴───────────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

  4. 전체 수량의 50% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.                                                        

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

열교환기 성능점검표

(6 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)                 │                                                  

──────┼┴────┴┴───────────────┼─────────────────────────

  구  분    │점검내용                                    │점검결과                                          

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인                       │                                                  

            ├──────────────────────┼─────────────────────────

            │-노후 및 부식 상태                          │                                                  

            ├──────────────────────┼─────────────────────────

            │-열교환기 튜브상태(개방검사 이력확인 등)    │                                                  

            ├──────────────────────┼─────────────────────────

            │-응축수 배출 온도 상태(증기 열교환기에 한함)│                                                  

            ├──────────────────────┼─────────────────────────

            │-안전밸브 상태(증기 열교환기에 한함)        │                                                  

            ├──────────────────────┼─────────────────────────

            │-증기트랩 상태(증기 열교환기에 한함)        │                                                  

──────┼──────────────────────┴─────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

  4. 전체 수량의 50% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.                                                        

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

팽창탱크 성능점검표

(7 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.) │                                                                  

──────┼┴────┴┴───────┼─────────────────────────────────

  구  분    │점검내용                    │점검결과                                                          

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인       │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-균열 및 부식 상태          │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-블래더 작동 상태           │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-팽창탱크 배관 안전밸브 상태│                                                                  

──────┼──────────────┴─────────────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

  4. 밀폐식 팽창탱크, 팽창기수분리기, 급탕용 팽창탱크 등을 포함하여 작성한다.                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

펌프(냉·난방) 성능점검표

(8 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)   │                                                                

──────┼┴────┴┴────────┼────────────────────────────────

  구  분    │점검내용                      │점검결과                                                        

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인         │                                                                

            ├───────────────┼────────────────────────────────

            │-샤프트 및 패킹 마모 상태     │                                                                

            ├───────────────┼────────────────────────────────

            │-이상 소음 및 진동 상태       │                                                                

            ├───────────────┼────────────────────────────────

            │-베어링 및 모터 등 과열 상태  │                                                                

            ├───────────────┼────────────────────────────────

            │-베이스 앵커볼트 노후 및 풀림 상태│                                                                

            ├───────────────┼────────────────────────────────

            │-이상 전류 차단 장치 동작 상태│                                                                

            ├───────────────┼────────────────────────────────

            │-유량, 양정 및 동력 적정 상태 │                                                                

──────┼───────────────┴────────────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

  4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.                                                        

  5. 순환펌프, 급수펌프, 배수펌프, 오수펌프, 수중펌프 등을 포함하여 작성한다.                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

신재생에너지(지열) 시스템 성능점검표

(9 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)           │                                                        

──────┼┴────┴┴────────────┼────────────────────────────

  구  분    │점검내용                              │점검결과                                                

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인                 │                                                        

            ├───────────────────┼────────────────────────────

            │-노후, 부식 상태                      │                                                        

            ├───────────────────┼────────────────────────────

            │-지열시스템 및 열펌프 정상 작동 상태  │                                                        

──────┼───────────────────┴────────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

신재생에너지(태양열) 시스템 성능점검표

(10 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)     │                                                              

──────┼┴────┴┴─────────┼───────────────────────────────

  구  분    │점검내용                        │점검결과                                                      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인           │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-노후, 부식 상태                │                                                              

            ├────────────────┼───────────────────────────────

            │-태양열 집열기, 축열조 온도 상태│                                                              

──────┼────────────────┴───────────────────────────────

  조치사항  │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

신재생에너지(연료전지) 시스템 성능점검표

(11 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.) │                                                                  

──────┼┴────┴┴───────┼─────────────────────────────────

  구  분    │점검내용                    │점검결과                                                          

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인       │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-노후, 부식 상태            │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-연료전지 발전부 온도 상태  │                                                                  

──────┼──────────────┴─────────────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

패키지 에어컨 성능점검표

(12 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.) │                                                                  

──────┼┴────┴┴───────┼─────────────────────────────────

  구  분    │점검내용                    │점검결과                                                          

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인       │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-실내기 및 실외기 소음 상태 │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-실외기 고정 상태           │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-과열차단기 작동 상태       │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-필터 오염상태              │                                                                  

──────┼──────────────┴─────────────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

  4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.                                                        

  5. 에어컨, 시스템에어컨, EHP, GHP, CDU 등을 포함하여 작성한다.                                              

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

항온항습기 성능점검표

(13 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)                   │                                                

──────┼┴────┴┴────────────────┼────────────────────────

  구  분    │점검내용                                      │점검결과                                        

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인                         │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-실외기 부식 상태                             │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-실내기 및 실외기 송풍기 이상 소음·진동 상태 │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-과열차단기 작동 상태                         │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-필터 오염상태                                │                                                

──────┼───────────────────────┴────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

  4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.                                                        

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

공기조화기 성능점검표

(14 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)   │                                                                

──────┼┴────┴┴────────┼────────────────────────────────

  구  분    │점검내용                      │점검결과                                                        

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인         │                                                                

            ├───────────────┼────────────────────────────────

            │-외부 케이싱 부식, 손상, 변형 상태│                                                                

            ├───────────────┼────────────────────────────────

            │-전동댐퍼(OA, EA, RA) 작동 상태│                                                                

            ├───────────────┼────────────────────────────────

            │-동파방지 장치 작동 상태      │                                                                

            ├───────────────┼────────────────────────────────

            │-공기조화기(송풍기) 풍량 상태 │                                                                

            ├───────────────┼────────────────────────────────

            │-폐열회수장치 작동 상태       │                                                                

            ├───────────────┼────────────────────────────────

            │-소음, 진동 상태              │                                                                

            ├───────────────┼────────────────────────────────

            │-필터 오염상태                │                                                                

──────┼───────────────┴────────────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

  4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.                                                        

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

팬코일 유닛 성능점검표

(15 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.) │                                                                  

──────┼┴────┴┴───────┼─────────────────────────────────

  구  분    │점검내용                    │점검결과                                                          

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인       │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-노후 및 부식 상태          │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-전동밸브 정상 작동 상태    │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-조닝 적정 상태             │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-팬코일 풍량 조절 상태      │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-필터 오염상태              │                                                                  

──────┼──────────────┴─────────────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

  4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.                                                        

  5. 팬파워 유닛, 터미널 유닛, 팬컨벡터 등을 포함하여 작성한다.                                               

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

환기설비 성능점검표

(16 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)         │                                                          

──────┼┴────┴┴───────────┼─────────────────────────────

  구  분    │점검내용                            │점검결과                                                  

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인               │                                                          

            ├──────────────────┼─────────────────────────────

            │-노후 및 부식 상태                  │                                                          

            ├──────────────────┼─────────────────────────────

            │-모터 및 송풍기 베어링 이상 소음 상태│                                                          

            ├──────────────────┼─────────────────────────────

            │-볼륨댐퍼 개ㆍ폐쇄 상태             │                                                          

            ├──────────────────┼─────────────────────────────

            │-이산화탄소 농도 확인 (10개소 내외) │                                                          

            ├──────────────────┼─────────────────────────────

            │-급ㆍ배기 풍량 상태                 │                                                          

            ├──────────────────┼─────────────────────────────

            │-필터 오염상태                      │                                                          

──────┼──────────────────┴─────────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │ ※ 0.75 kW 이하 및 벽부형 송풍기 제외                                                          

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

  4. 전체 수량의 20% 이상 범위 내에서 점검을 실시한다.                                                        

  5. 송풍기, 열회수형 환기장치 등을 포함하여 작성한다.                                                        

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

필터 성능점검표

(17 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.) │                                                                  

──────┼┴────┴┴───────┼─────────────────────────────────

  구  분    │점검내용                    │점검결과                                                          

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인       │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-필터 차압상태              │                                                                  

            ├──────────────┼─────────────────────────────────

            │-필터 오염상태              │                                                                  

──────┼──────────────┴─────────────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

  4. 필터유닛, 냄새제거필터유닛, 특수목적필터 등을 포함하여 작성한다.                                         

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

위생기구설비 성능점검표

(18 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)                           │                                        

──────┼┴────┴┴────────────────────┼────────────────────

  구  분    │점검내용                                              │점검결과                                

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인                                 │                                        

            ├───────────────────────────┼────────────────────

            │-자동·수동 급수전 동작 상태 및 급수상태(10개소 내외) │                                        

            ├───────────────────────────┼────────────────────

            │-동파 방지 조치 상태                                  │                                        

            ├───────────────────────────┼────────────────────

            │-최상층 수전 사용에 따른 수격작용 상태                │                                        

──────┼───────────────────────────┴────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

급수·급탕설비 성능점검표

(19 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)           │                                                        

──────┼┴────┴┴────────────┼────────────────────────────

  구  분    │점검내용                              │점검결과                                                

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인                 │                                                        

            ├───────────────────┼────────────────────────────

            │-펌프 운전(순환, 대류) 상태           │                                                        

            ├───────────────────┼────────────────────────────

            │-급탕 안전밸브 설정 상태              │                                                        

            ├───────────────────┼────────────────────────────

            │-급탕탱크 열교환기 증기트랩 동작 상태 │                                                        

──────┼───────────────────┴────────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

고·저수조 성능점검표

(20 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)                                   │                                

──────┼┴────┴┴────────────────────────┼────────────────

  구  분    │점검내용                                                      │점검결과                        

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인                                         │                                

            ├───────────────────────────────┼────────────────

            │-파손, 변형, 누수, 결로 상태                                  │                                

            ├───────────────────────────────┼────────────────

            │-자동센서 동작 상태                                           │                                

            ├───────────────────────────────┼────────────────

            │-수질검사(관계법령에 따른 청소확인증 등을 통해 청소상태 확인) │                                

──────┼───────────────────────────────┴────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

오·배수 통기 및 우수배수설비 성능점검표

(21 쪽)━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)                   │                                                

──────┼┴────┴┴────────────────┼────────────────────────

  구  분    │점검내용                                      │점검결과                                        

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인                         │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-파손, 변형, 악취 여부                        │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-오·배수 및 우수 펌프 동작 상태              │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-경보장치 상태                                │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-오·배수 및 우수 탱크 수위센서 정상 동작 상태│                                                

──────┼───────────────────────┴────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

오수정화설비 성능점검표

(22 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)       │                                                            

──────┼┴────┴┴──────────┼──────────────────────────────

  구  분    │점검내용                          │점검결과                                                    

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인             │                                                            

            ├─────────────────┼──────────────────────────────

            │-컨트롤 판넬, 수위제어, 계기류 상태│                                                            

            ├─────────────────┼──────────────────────────────

            │-처리시스템의 정상운전 상태       │                                                            

            ├─────────────────┼──────────────────────────────

            │-경보장치 상태                    │                                                            

            ├─────────────────┼──────────────────────────────

            │-방류수 수질검사(하수도법 등 관련)│                                                            

──────┼─────────────────┴──────────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

물 재이용설비 성능점검표

(23 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)       │                                                            

──────┼┴────┴┴──────────┼──────────────────────────────

  구  분    │점검내용                          │점검결과                                                    

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인             │                                                            

            ├─────────────────┼──────────────────────────────

            │-노후 및 부식 상태                │                                                            

            ├─────────────────┼──────────────────────────────

            │-자동센서 동작 상태               │                                                            

            ├─────────────────┼──────────────────────────────

            │-경보장치(수위조절, 수위경보 등) 상태│                                                            

            ├─────────────────┼──────────────────────────────

            │-처리량 및 필터 상태              │                                                            

            ├─────────────────┼──────────────────────────────

            │-중수도 수질검사(시험성적서 확인) │                                                            

──────┼─────────────────┴──────────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

배관설비 성능점검표

(24 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)                   │                                                

──────┼┴────┴┴────────────────┼────────────────────────

  구  분    │점검내용                                      │점검결과                                        

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인                         │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-신축이음 상태(10개소 내외)                   │                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-경과연수에 따른 노후 및 부식 상태(5개소 내외)│                                                

            ├───────────────────────┼────────────────────────

            │-배관의 고정, 지지 상태(10개소 내외)          │                                                

──────┼───────────────────────┴────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

덕트설비 성능점검표

(25 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)                         │                                          

──────┼┴────┴┴───────────────────┼─────────────────────

  구  분    │점검내용                                            │점검결과                                  

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인                               │                                          

            ├──────────────────────────┼─────────────────────

            │-장비 운전 시 댐퍼(VD, MVD) 작동 상태(10개소 내외)  │                                          

            ├──────────────────────────┼─────────────────────

            │-취출구 등의 소음 및 진동 및 풍량 상태(10개소 내외) │                                          

──────┼──────────────────────────┴─────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

보온설비 성능점검표

(26 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)                     │                                              

──────┼┴────┴┴─────────────────┼───────────────────────

  구  분    │점검내용                                        │점검결과                                      

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인                           │                                              

            ├────────────────────────┼───────────────────────

            │-열선 운전 시 온도에 의한 제어 상태(10개소 내외)│                                              

            ├────────────────────────┼───────────────────────

            │-전열선 파손 및 절연 상태(10개소 내외)          │                                              

            ├────────────────────────┼───────────────────────

            │-장비, 배관, 덕트 단열 상태(10개소 내외)        │                                              

            ├────────────────────────┼───────────────────────

            │-보온재 표면온도(열누출) 상태(10개소 내외)      │                                              

──────┼────────────────────────┴───────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

자동제어설비 성능점검표

(27 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)               │                                                    

──────┼┴────┴┴──────────────┼──────────────────────────

  구  분    │점검내용                                  │점검결과                                            

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인                     │                                                    

            ├─────────────────────┼──────────────────────────

            │-기록장치 등 상태                         │                                                    

            ├─────────────────────┼──────────────────────────

            │-장비 및 시스템별 운전 적정 여부          │                                                    

            ├─────────────────────┼──────────────────────────

            │-방화벽(최신 백신 업데이트 상태) 동작 상태│                                                    

            ├─────────────────────┼──────────────────────────

            │-경보관리, 데이터 조회, 수집 및 분석      │                                                    

            ├─────────────────────┼──────────────────────────

            │-BEMS 운영상태 확인                       │                                                    

            ├─────────────────────┼──────────────────────────

            │-원격검침시스템 운영상태 확인             │                                                    

──────┼─────────────────────┴──────────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

  4. 자동제어 중앙감시반 등을 포함하여 작성한다.                                                              

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

방음·방진·내진 설비 성능점검표

(28 쪽)

━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││점검일자││설치위치(No.)                       │                                            

──────┼┴────┴┴──────────────────┼──────────────────────

  구  분    │점검내용                                          │점검결과                                    

━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검항목  │-유지관리 점검표 확인                             │                                            

            ├─────────────────────────┼──────────────────────

            │-장치 변형 및 변위 상태(10개소 내외)              │                                            

            ├─────────────────────────┼──────────────────────

            │-장비류, 배관류, 덕트류 등 소음 상태(10개소 내외) │                                            

──────┼─────────────────────────┴──────────────────────

  부적합    │                                                                                      

            ├────────────────────────────────────────────────

            │                                                                                  

──────┼────────────────────────────────────────────────

  현황사진  │                                                                                                

──────┼────────────────────────────────────────────────

  비 고     │                                                                                                

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                 

───────────────────────────────────────────────────────

  1. 유지관리지침서와 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.  

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 /]을 표기한다.                                               

  3. 현황사진에는 영 별표 7 제3호의 장비를 사용한 측정사진 및 측정데이터를 포함하여 첨부한다.                 

───────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                 

별표 0004: 기계설비 성능점검 결과보고서

■ 기계설비 유지관리기준 [별지 제4호서식]

기계설비 성능점검 결과보고서

    (앞 쪽)                                                                                             

━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검현장│명   칭     │                          │선임자격│특급[  ] 고급[  ]                       

  개요    │(상   호)   │                          │        │중급[  ] 초급[  ]                       

          ├──────┼─────────────┴────┴────────────────────

          │주   소     │                                                                              

          ├──────┼─────────────┬────┬────────────────────

          │용   도     │                          │연면적  │㎡                                      

          │            │                          │(세대수)│(                세대)                  

          ├──────┼─────────────┼────┼────────────────────

          │건물구조    │지상      층, 지하      층│성능점검│                                        

          │            │                          │기준일  │                                        

─────┴──────┴─────────────┴────┴────────────────────

─────┬──────┬─────────────┬────┬────────────────────

  관리주체│성  명      │                          │전화번호│                                        

          │(대표자)    │                          │        │                                        

          ├──────┼─────────────┴────┴────────────────────

          │주소        │                                                                              

─────┴──────┼───────────────────────────────────────

  점검대상 기계설비 종류│                                                                              

────────────┼───────────────────────────────────────

  점검기간              │     년   월   일    ~     년   월   일 ( 총 점검일수 :      )                

────────────┴───────────────────────────────────────

────────────┬───────────────────────────────────────

  점검방법              │[  ] 자체점검             [  ] 성능점검업체 대행                              

────────────┼─────┬────────┬────────────────────────

  점검 참여             │상호(명칭)│대표자          │성능점검업(사업자)등록번호                      

  성능점검업체          ├─────┼────────┼────────────────────────

                        │          │                │                                                

────────────┴─────┴────────┴────────────────────────

  점검 참여 기계설비유지관리자                                                                          

────────────┬──────┬────────────┬───────────────────

  성명                  │등급        │수첩발급번호            │점검기간                              

────────────┼──────┼────────────┼───────────────────

                        │            │                        │                                      

────────────┼──────┼────────────┼───────────────────

                        │            │                        │                                      

────────────┼──────┼────────────┼───────────────────

                        │            │                        │                                      

────────────┼──────┼────────────┼───────────────────

                        │            │                        │                                      

━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     ?기계설비법? 제17조제3항에 따라 기계설비 성능점검 결과보고서를 제출합니다.                       

  년     월     일                                                                                      

  관리주체                        (서명 또는 인)                                                        

     특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장      귀하                                         

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

──────┬─────────────────────────────────────────────

  첨부서류  │ 1. 기계설비 성능점검 대상 점검표(별지 제3호서식)                                         

            │ 2. [별표 3]에 따른 기계설비 시스템 검토, 성능개선 계획 수립 및 에너지사용량 검토 결과    

──────┴─────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                           

  (뒤쪽)                                                                                            

──────────────────────────────────────────────────

  점검결과 내역서                                                                                   

─────────┬─────┬───┬──────────────────────────────

  현장 명칭       │          │주  소│                                                            

─────────┼─────┴───┴──────────────────────────────

  점검결과        │                                                                                

  (특기사항)      │                                                                                

─────────┼────────────────────────────────────────

  점검자(대표자)  │   상호(명칭)                   성명                           (서명 또는 인)   

─────────┴────────────────────────────────────────

─────────┬────┬───────────────────────────────────

  구 분           │점검결과│조치필요사항                                                          

─────────┼────┼───────────────────────────────────

  열원 및         │        │                                                                      

  냉난방설비      │        │                                                                      

─────────┼────┼───────────────────────────────────

  공기조화설비    │        │                                                                      

─────────┼────┼───────────────────────────────────

  환기설비        │        │                                                                      

─────────┼────┼───────────────────────────────────

  위생기구설비    │        │                                                                      

─────────┼────┼───────────────────────────────────

  급수ㆍ급탕설비  │        │                                                                      

─────────┼────┼───────────────────────────────────

  오·배수통기 및 │        │                                                                      

  우수배수설비    │        │                                                                      

─────────┼────┼───────────────────────────────────

  오수정화 및     │        │                                                                      

  물재이용설비    │        │                                                                      

─────────┼────┼───────────────────────────────────

  배관설비        │        │                                                                      

─────────┼────┼───────────────────────────────────

  덕트설비        │        │                                                                      

─────────┼────┼───────────────────────────────────

  보온설비        │        │                                                                      

─────────┼────┼───────────────────────────────────

  자동제어설비    │        │                                                                      

─────────┼────┼───────────────────────────────────

  방음·방진·    │        │                                                                      

  내진 설비       │        │                                                                      

━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                       

──────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 조치필요 X, 해당없음 / ]을 표기한다.                                    

  2. 조치필요사항에는 점검대상 기계설비의 성능점검 결과에 따른 조치필요사항을 작성한다.             

  3. 고장 등으로 장기간 사용되지 않는 기계설비도 포함하되, 점검결과에는 [미사용]을 표기한다.        

──────────────────────────────────────────────────


부칙

['        부칙 제1조(시행일) 이 고시는 2021년 8월 9일부터 시행한다.제2조(기존 건축물등에 관한 특례) 이 고시 시행 당시 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 신청했거나 건축허가를 받은 건축물등 및 이미 설치된 기존 건축물등에 대해서는 제6조에 따른 유지관리지침서 중 제1호의 시방서, 부하 및 장비선정 계산서, 제2호의 기계설비 제조사의 검사서 또는 성적서와 제3호부터 제6호까지를 구비한 것으로 본다.제3조(성능점검의 실시 등에 관한 적용례) ① 제11조는 이 고시 시행 당시 완공된 건축물등에 대해서도 적용하되, 해당 건축물등의 기준일은 제11조제1항의 규정에도 불구하고 다음과 같이 한다.1. 용도별 건축물 중 연면적 3만제곱미터 이상의 건축물 및 2천세대 이상의 공동주택: 2021년 8월 9일2. 용도별 건축물 중 연면적 1만5천제곱미터 이상 3만제곱미터 미만의 건축물, 1천세대 이상 2천세대 미만의 공동주택 및 영 제14조제1항제3호에 해당하는 건축물등: 2022년 4월 18일3. 용도별 건축물 중 연면적 1만제곱미터 이상 1만5천제곱미터 미만의 건축물, 500세대 이상 1천세대 미만의 공동주택 및 300세대 이상 500세대 미만으로서 중앙집중식 난방방식(지역난방방식을 포함한다)의 공동주택: 2023년 4월 18일② 이 고시 시행 당시 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받은 건축물등이 이 고시 시행 이후 완공된 경우 해당 건축물등의 기준일은 제11조제1항에서 정한 기준일과 제1항 각 호의 기준일 중 늦은 날로 한다.', '        부칙 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20210809', '20231129'] (공포번호: ['2021-1013', '2023-695'])