# 위성항법보정시스템 운영규정
(행정규칙구분=훈령, 공포일자=20240813, 시행일자=20240813, 소관부처=해양수산부)
행정규칙번호: 767
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 위성항법보정시스템 운영규정
행정규칙종류: 훈령
발령일자: 20240813
발령번호: 767
시행일자: 20240813
소관부처: 해양수산부
담당부서기관: 해양수산부(항행정보정책과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 규정은 「항로표지법」 제10조 및 같은 법 시행령 제4조제1항에 따라 설치ㆍ관리하고 있는 위성항법보정시스템(Differential Global Navigation Satellite System)의 운영에 관한 필요한 사항을 정하여 정밀한 위치보정정보의 제공 및 위성항법보정시스템 기능 향상에 기여함을 목적으로 한다.', '제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.1. "정확도"란 95% 신뢰수준의 수평 위치정확도(2DRMS, Two-Distance Root-Mean-Square)를 말한다.2. "위치보정정보"란 GNSS(Global Navigation Satellite System) 위성의 수신신호를 근거로 해석한 전리층(이온화된 대기 영역)지연, 대기권지연 및 위성궤도 등의 오차보정값 정보를 말한다.3. "무결성(Integrity) 정보"란 GNSS 위성 및 위성항법보정시스템(이하 "DGNSS"라 한다)의 동작 상태를 DGNSS 이용자에게 제공하는 정보를 말한다.4. "특별정보"란 GNSS 위성 및 DGNSS 운영에 관한 정보, 재해경보 및 별도의 기능상태 정보를 말한다.5. "위성항법보정정보"란 위치보정정보, 무결성정보 및 특별정보를 말한다.6. "기준국"이란 이미 알고 있는 위치를 기반으로 위치보정정보를 생성하는 RS(Reference Station)와 위치보정정보를 수신하여 무결성 검사를 수행하는 IM(Integrity Monitor) 그리고 보정송신국이 설치되어 있는 곳을 말하며, 해양기준국과 내륙기준국으로 구분한다.7. "감시국"이란 원거리에서 기준국의 운용상황 및 정확도의 감시를 수행하는 곳을 말하며, 해양감시국과 내륙감시국으로 구분한다.8. "보정송신국"이란 DGNSS 정보를 중파대역의 전파를 이용하여 DGNSS 이용자에게 제공하기 위한 송신설비를 말한다.9. "DGNSS 신호"란 보정송신국에서 송신하는 위성항법보정정보가 포함된 신호를 말한다.10. "국립해양측위정보원"이란 기준국과 감시국의 관리운영 및 기능 상태를 감시ㆍ제어하고, 위치보정정보 자료의 관리와 제공 등 종합적인 업무를 수행하는 기관을 말한다.', '제3조(DGNSS의 구성) DGNSS는 국립해양측위정보원(이하 "측위정보원"이라 한다), 기준국 및 감시국으로 구성한다.', '제4조(적용범위) DGNSS의 관리 및 운영에 관한 사항은 관계법령 및 다른 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.', '제5조(운영기준) DGNSS 운영자(이하 "운영자"라 한다)는 다음 각 호의 운영기준에 따라 정확도 및 무결성을 확보해야 한다.1. DGNSS 방송 기술특성은 국제전기통신연합 무선통신 분야(ITU-R) 및 해상무선기술위원회 특별위원회(RTCM SC-104) 권고를 준용한다.2. 운영 매개변수(Parameter)는 국제항로표지협회(IALA) 권고(R-121)를 준용하여 별표 1에 정한 것과 같다.3. 측위 정확도는 무결성 감시를 하는 경우 위치보정정보 오차가 5m 이하 유지 시 정상(Normal)이고, 5m 초과의 값으로 30초 이상 지속될 경우 정확도 초과라고 하며 이 경우 정확도 초과에 따른 필요한 조치를 해야 한다.4. 경보 매개변수(Parameter)는 별표 2에 정한 것과 같이 설정 운영해야 하며, 각 기준국과 감시국 및 GNSS 위성 특성상 변경이 불가피할 경우 측위정보원장(이하 "원장"이라 한다)이 변경 운영할 수 있다.', '제6조(운영) ① 원장은 위성항법보정정보를 실시간(Real time)으로 방송해야 하며, 위성항법보정정보가 부정확하거나 이용이 불가능한 때에는 즉시 기능고장 정보를 방송해야 한다.② 운영자는 제1항에 따라 DGNSS의 감시ㆍ제어를 수행하며 각 기준국 및 감시국의 정상운영에 조금의 허술함도 없어야 한다.③ 운영자는 DGNSS의 장애가 발생한 경우 즉시 원장에게 보고하고 다음 각 호의 조치를 해야 한다.1. 정확도 초과: DGNSS 기준국의 주ㆍ예비 장비에 정확도 초과가 발생한 경우에는 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7, #35(비콘력)을 "No Information" 또는 "Do Not Use"로 설정2. GNSS 위성장애: 각각의 GNSS 위성 중 이상이 발생한 위성에 대하여 RTCM메시지 #5, #33(위성상태)을 "Unhealthy"로 설정3. 경보 매개변수 초과: 경보 매개변수가 한계치를 지속기간 동안 초과할 경우 해당 경보에 대하여 RTCM메시지 #16, #36(특별정보)을 방송4. 측위정보원의 장애: 측위정보원의 기능장애로 인하여 기준국의 감시ㆍ제어가 불가능한 경우 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7, #35(비콘력)을 "Unmonitored"로 설정하고, 해당 항로표지관리소 (이하 "표지관리소"라 한다)에 감시를 의뢰하고 장애복구에 필요한 조치를 할 것5. 기준국의 장애: 측위정보원에서 기준국의 장애를 확인한 경우에는 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7, #35(비콘력)을 "No Information" 또는 "Do Not Use"로 설정하고, DGNSS 신호의 조기복구에 필요한 조치를 함과 동시에 인접국에서 RTCM메시지 #16, #36(특별정보)을 방송할 것6. 감시국의 장애: 측위정보원에서 감시국의 장애를 확인한 경우는 장애의 조기복구에 필요한 조치를 할 것7. 통신망의 장애: 기준국과 감시국의 통신망 장애 또는 예고된 작업으로 인한 통신단절 시에는 장애의 조기복구에 필요한 조치를 할 것', '제7조(DGNSS 운영계획 수립 및 보고) ① 원장은 매년 12월 10일까지 다음 연도 DGNSS 정비ㆍ점검 등 운영계획을 수립하여 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)에게 보고해야 한다.② 원장은 DGNSS의 해당 연도 운영실적을 다음 연도 1월 20일까지 장관에게 보고해야 한다.③ 원장은 기준국의 운영률 및 데이터 생성 현황 등을 별지 제1호서식에 따른 월간운영보고서로 작성하여 다음 달 10일까지 장관에게 보고해야 한다.', '제8조(정비ㆍ점검 종류와 방법 등) ① 원장은 기준국 및 감시국에 대해 일일, 주간, 월간, 분기별로 정비ㆍ점검을 실시해야 하며, DGNSS 정비ㆍ점검 담당자(이하 "담당자"라 한다)를 지정하여 정비ㆍ점검에 차질이 없도록 해야 한다.② 담당자는 정비ㆍ점검 시에는 주장치, 예비장치 등을 상호 교대로 운영하여 이로 인한 기능정지 시간을 최소화해야 한다.③ 운영자는 계획된 기능정지에 대하여는 인접국이 동시에 정지되지 않도록 조치하고 인접국에서 RTCM메시지 #16, #36(특별정보)을 방송해야 한다.④ 원장은 DGNSS 기능향상을 위하여 필요한 경우 기준국 및 감시국 소재 관할 지방해양수산청장(이하 "지방청장"이라 한다)에게 협조를 요청해야 하며, 지방청장은 협조요청 사항이 신속하게 조치될 수 있도록 적극 협조해야 한다.', '제9조(정비ㆍ점검의 기록유지) ① 운영자는 일일, 주간 및 월간 정비ㆍ점검을 실시하고, 각각 별지 제2호서식, 별지 제3호서식 및 별지 제4호서식에 기록해야 한다.② 담당자는 분기별 정비ㆍ점검을 실시하고, 각 장비의 상태, 정비사항 및 일련의 조치사항 등을 별지 제5호서식, 별지 제6호서식 및 별지 제7호서식에 기록해야 한다.③ 담당자는 각 기준국 및 감시국의 시설물 및 장비에 대하여 이력카드를 작성하고 관리해야 한다.', '제10조(정비ㆍ점검 결과 조치) ① 원장은 정비ㆍ점검실시 결과 정밀점검이 필요한 경우 외부 전문가에게 정밀점검을 의뢰할 수 있다.② 원장은 정비ㆍ점검 결과에서 도출된 특이사항은 그 원인이 밝혀질 때까지 특별 관리를 해야 하며, 기능유지와 안전성확보 등을 위하여 필요한 조치를 해야 한다.', '제11조(안전조치) 원장은 안전사고를 사전 예방할 수 있도록 다음 각 호에 해당하는 안전조치 후 정비ㆍ점검을 실시해야 한다.1. 각종 장비의 개방 시 안전장치의 작동상태 확인 및 불꽃방전 등에 대한 안전조치2. 기능유지상 부득이 활선작업이 필요한 때에는 감전 및 단락(短絡) 등의 사고에 대한 예방조치3. 합동점검 시 다른 분야의 기술자에 대한 사전 안전교육 실시4. 각종 장비의 안전수칙 준수 및 안전장구 착용5. 각종 작업 시 안전사고를 예방하기 위하여 최소 2인 1개조로 편성실시6. 육ㆍ해상 이동 시 각종 안전수칙 준수 등', '제12조(보안대책) 원장은 DGNSS의 파괴 또는 기능마비와 안전사고 등을 방지하기 위하여 기준국 및 감시국 소재 관할 지방청장과 협의하여 다음 각 호에 해당하는 보안대책을 마련해야 한다.1. 기준국 및 감시국별 보안관리 책임자 지정2. 시설ㆍ장비의 파괴방지 및 보호 관리업무 수행3. 위성항법보정정보 및 신호의 교란행위 등에 관한 방지대책 수립ㆍ시행4. 「보안업무규정」 제34조의 규정에 따른 보호지역의 설정', '제13조(보고 및 통보) ① 원장은 DGNSS에 사고가 발생하거나 현황변경이 있을 경우에는「항로표지법」 제16조의 규정에 따라 즉시 고시해야 한다.② 경미한 사고로 인하여 즉시 복구가 가능한 경우에는 항행통보 및 기능통보 등을 RTCM메시지 #7, #35, #16, #36 방송으로 갈음할 수 있다.③ 원장은 DGNSS의 유지보수를 위한 계획된 기능정지가 필요한 경우 제1항 또는 제2항의 규정을 따른다.', '제14조(근무체제) ① 운영자의 근무는 24시간 교대근무체제를 원칙으로 한다.② 원장은 매월 운영자의 월간 근무편성계획을 수립ㆍ시행해야 한다.', '제15조(교육훈련) 원장은 운영자와 기준국 및 감시국 소재 항로표지관리소 직원의 직무 수행능력 향상을 위해  매년 교육훈련 계획을 수립하여 교육을 실시할 수 있다.', '제16조(DGNSS 데이터관리) ① 원장은 각 기준국 및 감시국에서 생성한 RSIM 메시지, GNSS 수신 자료를 분석하고 보존 관리해야 한다.② 원장은 제1항에 따라 보존된 데이터는 저장매체에 기록하여 5년간 보관해야 한다.③ 원장은 기준국 및 감시국 영상 정보를 최대 30일간 보관해야 한다.④ 삭제', '제17조(GNSS 데이터제공) ① 원장은 각 기준국 및 감시국에서 생성한 GNSS 수신자료를 제공해야 한다.② 제1항의 규정에 따라 생성된 데이터를 홈페이지 또는 이용자의 요청에 따른 방법으로 제공해야 한다.③ 원장은 홈페이지에 최근 180일간 데이터를 제공하며 데이터의 제공을 중단하려는 경우에는 그 내용을 미리 홈페이지에 게재하여 알리도록 한다.④ 원장은 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 시행령」 제16조의 규정에 따라 데이터의 정확성 및 상호연계성이 유지되도록 해야 한다.', '제18조(재검토기한) 장관은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.']


별표

별표 0001: 운영 매개변수

[별표 1] 

운영 매개변수

1. 기준국

 (1) 메시지 종류와 내용

┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓

┃메시지종류│내            용                │비  고      ┃

┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┫

┃3         │DGPS 기준국의 위치정보          │            ┃

┠─────┼────────────────┼──────┨

┃5         │GPS 위성의 상태                 │            ┃

┠─────┼────────────────┼──────┨

┃7         │DGPS 비콘력(Radiobeacon Almanac)│            ┃

┠─────┼────────────────┼──────┨

┃9         │GPS 위치보정정보                │Groups of 3 ┃

┠─────┼────────────────┼──────┨

┃16        │특별정보                        │            ┃

┠─────┼────────────────┼──────┨

┃32        │DGLONASS 기준국의 위치정보      │            ┃

┠─────┼────────────────┼──────┨

┃33        │GLONASS 위성의 상태             │            ┃

┠─────┼────────────────┼──────┨

┃34        │GLONASS 위치보정정보            │            ┃

┠─────┼────────────────┼──────┨

┃35        │DGLONASS 비콘력(Radiobeacon     │            ┃

┃          │Almanac)                        │            ┃

┠─────┼────────────────┼──────┨

┃36        │특별정보                        │            ┃

┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┛

 (2) 메시지 송신 스케줄

┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┓

┃메시지종류│송  신  스  케  쥴              │비  고┃

┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━┫

┃3         │매 정시 15분 방송 후 30분 간격  │      ┃

┃          │방송                            │      ┃

┠─────┼────────────────┼───┨

┃5         │매 정시  5분 방송 후 10분 간격  │      ┃

┃          │방송                            │      ┃

┠─────┼────────────────┼───┨

┃7         │매 정시  7분 방송 후 15분 간격  │      ┃

┃          │방송                            │      ┃

┠─────┼────────────────┼───┨

┃9         │가능한 한 자주 송신             │      ┃

┠─────┼────────────────┼───┨

┃16        │특별정보 발생시                 │      ┃

┠─────┼────────────────┼───┨

┃32        │매 정시 16분 방송 후 30분 간격  │      ┃

┃          │방송                            │      ┃

┠─────┼────────────────┼───┨

┃33        │매 정시  6분 방송 후 15분 간격  │      ┃

┃          │방송                            │      ┃

┠─────┼────────────────┼───┨

┃34        │가능한 한 자주 송신             │      ┃

┠─────┼────────────────┼───┨

┃35        │매 정시  8분 방송 후 15분 간격  │      ┃

┃          │방송                            │      ┃

┠─────┼────────────────┼───┨

┃36        │특별정보 발생시                 │      ┃

┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┛

 2. 보정송신국

┏━━━┯━━┯━━━┯━━━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━┯━━┯━━━┓

┃구분  │식별│호출  │전파형식/ │송신│전송  │이용│변조│동기│비고  ┃

┃      │번호│명칭  │주파수    │출력│속도  │범위│방식│방식│      ┃

┃      │(ID)│      │          │    │      │    │    │    │      ┃

┣━━━┿━━┿━━━┿━━━━━┿━━┿━━━┿━━┿━━┿━━┿━━━┫

┃영  도│660 │영  도│500HG1    │300W│200bp │100N│MSK │동기│해양  ┃

┃      │    │기준국│D/300     │    │s     │M   │    │    │기준국┃

┠───┼──┼───┼─────┤    │      │    │    │    │      ┃

┃팔미도│661 │팔미도│500HG1    │    │      │    │    │    │      ┃

┃      │    │기준국│D/313     │    │      │    │    │    │      ┃

┠───┼──┼───┼─────┤    │      │    │    │    │      ┃

┃거문도│662 │거문도│500HG1    │    │      │    │    │    │      ┃

┃      │    │기준국│D/287     │    │      │    │    │    │      ┃

┠───┼──┼───┼─────┤    │      │    │    │    │      ┃

┃주문진│663 │주문진│500HG1    │    │      │    │    │    │      ┃

┃      │    │기준국│D/295     │    │      │    │    │    │      ┃

┠───┼──┼───┼─────┤    │      │    │    │    │      ┃

┃어청도│664 │어청도│500HG1    │    │      │    │    │    │      ┃

┃      │    │기준국│D/295     │    │      │    │    │    │      ┃

┠───┼──┼───┼─────┤    │      │    │    │    │      ┃

┃마라도│665 │마라도│500HG1    │    │      │    │    │    │      ┃

┃      │    │기준국│D/290     │    │      │    │    │    │      ┃

┠───┼──┼───┼─────┤    │      │    │    │    │      ┃

┃호미곶│666 │호미곶│500HG1    │    │      │    │    │    │      ┃

┃      │    │기준국│D/310     │    │      │    │    │    │      ┃

┠───┼──┼───┼─────┤    │      │    │    │    │      ┃

┃울릉도│667 │울릉도│500HG1    │    │      │    │    │    │      ┃

┃      │    │기준국│D/319     │    │      │    │    │    │      ┃

┠───┼──┼───┼─────┤    │      │    │    │    │      ┃

┃소청도│668 │소청도│500HG1    │    │      │    │    │    │      ┃

┃      │    │기준국│D/323     │    │      │    │    │    │      ┃

┠───┼──┼───┼─────┤    │      │    │    │    │      ┃

┃가거도│669 │가거도│500HG1    │    │      │    │    │    │      ┃

┃      │    │기준국│D/298     │    │      │    │    │    │      ┃

┠───┼──┼───┼─────┤    │      │    │    │    │      ┃

┃저  진│670 │저  진│500HG1    │    │      │    │    │    │      ┃

┃      │    │기준국│D/292     │    │      │    │    │    │      ┃

┠───┼──┼───┼─────┼──┼───┼──┼──┼──┼───┨

┃무  주│671 │무  주│500HG1    │500W│200bp │80㎞│MSK │동기│내륙  ┃

┃      │    │기준국│D/322     │    │s     │    │    │    │기준국┃

┠───┼──┼───┼─────┤    │      │    │    │    │      ┃

┃영  주│672 │영  주│500HG1    │    │      │    │    │    │      ┃

┃      │    │기준국│D/289     │    │      │    │    │    │      ┃

┠───┼──┼───┼─────┤    │      │    │    │    │      ┃

┃평  창│673 │평  창│500HG1    │    │      │    │    │    │      ┃

┃      │    │기준국│D/303     │    │      │    │    │    │      ┃

┠───┼──┼───┼─────┤    │      │    │    │    │      ┃

┃충  주│674 │충  주│500HG1    │    │      │    │    │    │      ┃

┃      │    │기준국│D/318     │    │      │    │    │    │      ┃

┠───┼──┼───┼─────┤    │      │    │    │    │      ┃

┃성  주│675 │성  주│500HG1    │    │      │    │    │    │      ┃

┃      │    │기준국│D/296     │    │      │    │    │    │      ┃

┠───┼──┼───┼─────┤    │      │    │    │    │      ┃

┃춘  천│676 │춘  천│500HG1    │    │      │    │    │    │      ┃

┃      │    │기준국│D/286     │    │      │    │    │    │      ┃

┗━━━┷━━┷━━━┷━━━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━┷━━┷━━━┛

별표 0002: 경보 매개변수

[별표 2]

경보 매개변수

1. GNSS

 (1) 위성의 배치

┏━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━┓

┃경 보 항 목       │검출부분│한계치      │지속기간  │비고┃

┃                  │        │(Threshold) │(Duration)│    ┃

┣━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━━━┿━━━━━┿━━┫

┃위성수 과소(過小) │RS, IM  │3이하       │65초      │    ┃

┠─────────┼────┼──────┼─────┼──┨

┃High HDOP         │IM      │6이상       │65초      │    ┃

┗━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━┛

 (2) 위성

┏━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━┓

┃경 보 항 목 │검출부분│한계치      │지속기간  │비고┃

┃            │        │(Threshold) │(Duration)│    ┃

┣━━━━━━┿━━━━┿━━━━━━┿━━━━━┿━━┫

┃PRC 과대    │RS      │120m 이상   │-         │    ┃

┠──────┼────┼──────┼─────┼──┨

┃RRC 과대    │RS      │4m/s 이상   │-         │    ┃

┗━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━┛

2. DGNSS

┏━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━┓

┃경 보 항 목   │검출부분│한계치      │지속기간  │비고┃

┃              │        │(Threshold) │(Duration)│    ┃

┣━━━━━━━┿━━━━┿━━━━━━┿━━━━━┿━━┫

┃IM Feedback   │RS      │12초        │-         │    ┃

┠───────┼────┼──────┼─────┼──┨

┃Correction Age│IM      │30초        │30초      │    ┃

┠───────┼────┼──────┼─────┼──┨

┃MSG Error     │IM      │10%         │60초      │    ┃

┃Ratio         │        │            │          │    ┃

┠───────┼────┼──────┼─────┼──┨

┃Beacon SNR    │IM      │10db        │60초      │    ┃

┠───────┼────┼──────┼─────┼──┨

┃Beacon SS     │IM      │평균값에서  │60초      │    ┃

┃              │        │5db이하     │          │    ┃

┠───────┼────┼──────┼─────┼──┨

┃Position Error│IM      │5m          │30초      │    ┃

┠───────┼────┼──────┼─────┼──┨

┃PR Residual   │IM      │12m         │30초      │    ┃

┠───────┼────┼──────┼─────┼──┨

┃RR Residual   │IM      │2m/s        │60초      │    ┃

┠───────┼────┼──────┼─────┼──┨

┃Low UDRE      │IM      │101%        │100초     │    ┃

┗━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━┛

별표 0001: 월간 운영보고서

[별지 제1호서식]

┌───────────┐

│월 간  운 영 보 고 서 │

└───────────┘

1. 총괄현황

┌───────────┬─────┬────┐

│구분                  │백분율[%] │비   고 │

│                      ├──┬──┤        │

│                      │월간│누계│        │

├────┬──┬───┼──┼──┼────┤

│운영률  │계  │기준국│    │    │        │

│        │    ├───┼──┼──┼────┤

│        │    │감시국│    │    │        │

│        ├──┼───┼──┼──┼────┤

│        │해양│기준국│    │    │        │

│        │    ├───┼──┼──┼────┤

│        │    │감시국│    │    │        │

│        ├──┼───┼──┼──┼────┤

│        │내륙│기준국│    │    │        │

│        │    ├───┼──┼──┼────┤

│        │    │감시국│    │    │        │

├────┼──┼───┼──┼──┼────┤

│후처리  │계  │기준국│    │    │        │

│데이터  │    ├───┼──┼──┼────┤

│생성률  │    │감시국│    │    │        │

│        ├──┼───┼──┼──┼────┤

│        │해양│기준국│    │    │        │

│        │    ├───┼──┼──┼────┤

│        │    │감시국│    │    │        │

│        ├──┼───┼──┼──┼────┤

│        │내륙│기준국│    │    │        │

│        │    ├───┼──┼──┼────┤

│        │    │감시국│    │    │        │

├────┼──┼───┼──┼──┼────┤

│통신망  │계  │기준국│    │    │        │

│운영률  │    ├───┼──┼──┼────┤

│        │    │감시국│    │    │        │

│        ├──┼───┼──┼──┼────┤

│        │해양│기준국│    │    │        │

│        │    ├───┼──┼──┼────┤

│        │    │감시국│    │    │        │

│        ├──┼───┼──┼──┼────┤

│        │내륙│기준국│    │    │        │

│        │    ├───┼──┼──┼────┤

│        │    │감시국│    │    │        │

└────┴──┴───┴──┴──┴────┘

 가. RINEX 데이터 제공

┌───┬─────────┬─────────┬───┐

│구  분│월  계            │누  계            │비 고 │

│      ├────┬────┼────┬────┤      │

│      │제공[건]│파일[개]│제공[건]│파일[개]│      │

├───┼────┼────┼────┼────┼───┤

│      │        │        │        │        │      │

├───┼────┼────┼────┼────┼───┤

│      │        │        │        │        │      │

├───┼────┴────┴────┴────┴───┤

│비  고│                                              │

└───┴───────────────────────┘

 나. 홈페이지 운영

┌───┬────────────┬────────────┬───┐

│구  분│월  계[명]              │누  계[명]              │비 고 │

│      ├───┬────┬───┼───┬────┬───┤      │

│      │접속자│신규회원│총회원│접속자│신규회원│총회원│      │

├───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┤

│      │      │        │      │      │        │      │      │

├───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┤

│      │      │        │      │      │        │      │      │

├───┼───┴────┴───┴───┴────┴───┴───┤

│비  고│                                                          │

└───┴─────────────────────────────┘

2. 운영현황

 가. 기준국 운영률

┌───┬─────────────┬─────────────┬───┐

│국 명 │월 계                     │누 계                     │비 고 │

│      ├───┬────┬────┼───┬────┬────┤      │

│      │운영률│운영시간│정지시간│운영률│운영시간│정지시간│      │

│      │[%]   │[h:mm]  │[h:mm]  │[%]   │[h:mm]  │[h:mm]  │      │

├───┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┤

│계    │      │        │        │      │        │        │      │

┝━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━┥

│      │      │        │        │      │        │        │      │

├───┼───┴────┴────┴───┴────┴────┴───┤

│비 고 │                                                              │

└───┴───────────────────────────────┘

 나. 감시국 운영률 

┌───┬─────────────┬─────────────┬───┐

│국 명 │월 계                     │누 계                     │비 고 │

│      ├───┬────┬────┼───┬────┬────┤      │

│      │운영률│운영시간│정지시간│운영률│운영시간│정지시간│      │

│      │[%]   │[h:mm]  │[h:mm]  │[%]   │[h:mm]  │[h:mm]  │      │

├───┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┤

│계    │      │        │        │      │        │        │      │

┝━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━┥

│      │      │        │        │      │        │        │      │

├───┼───┴────┴────┴───┴────┴────┴───┤

│비 고 │                                                              │

└───┴───────────────────────────────┘

3. RINEX 데이터 현황

 가. 데이터 생성률

  1) 기준국 데이터 생성률

┌───┬───────────┬───────────┬───┐

│국 명 │월 계                 │누 계                 │비 고 │

│      ├─────┬─────┼─────┬─────┤      │

│      │생성률[%] │RINEX[개] │생성률[%] │RINEX[개] │      │

├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤

│계    │          │          │          │          │      │

┝━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━┥

│      │          │          │          │          │      │

├───┼─────┴─────┴─────┴─────┴───┤

│비 고 │                                                      │

└───┴───────────────────────────┘

  2) 감시국 데이터 생성률

┌───┬───────────┬───────────┬───┐

│국 명 │월 계                 │누 계                 │비 고 │

│      ├─────┬─────┼─────┬─────┤      │

│      │생성률[%] │RINEX[개] │생성률[%] │RINEX[개] │      │

├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┤

│계    │          │          │          │          │      │

┝━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━┥

│      │          │          │          │          │      │

├───┼─────┴─────┴─────┴─────┴───┤

│비 고 │                                                      │

└───┴───────────────────────────┘

 나. 데이터 품질분석

  1) 해양기준국 데이터 품질분석

┌───┬──────────────┬──────────────┬──┐

│국 명 │월 계                       │누 계                       │비  │

│      ├───┬──┬──┬────┼───┬──┬──┬────┤고  │

│      │관측률│MP1 │MP2 │Cycle   │관측률│MP1 │MP2 │Cycle   │    │

│      │[%]   │[m] │[m] │Slips수 │[%]   │[m] │[m] │Slips수 │    │

├───┼┬──┼┬─┼┬─┼┬───┼┬──┼┬─┼┬─┼┬───┼──┤

│계    ││    ││  ││  ││      ││    ││  ││  ││      │    │

┝━━━┿┿━━┿┿━┿┿━┿┿━━━┿┿━━┿┿━┿┿━┿┿━━━┿━━┥

│      ││    ││  ││  ││      ││    ││  ││  ││      │    │

├───┼┼──┼┼─┼┼─┼┼───┼┼──┼┼─┼┼─┼┼───┼──┤

│      ││    ││  ││  ││      ││    ││  ││  ││      │    │

├───┼┴──┴┴─┴┴─┴┴───┴┴──┴┴─┴┴─┴┴───┴──┤

│비 고 │                                                                │

└───┴────────────────────────────────┘

  2) 감시국 데이터 품질분석

┌───┬──────────────┬──────────────┬──┐

│국 명 │월 계                       │누 계                       │비  │

│      ├───┬──┬──┬────┼───┬──┬──┬────┤고  │

│      │관측률│MP1 │MP2 │Cycle   │관측률│MP1 │MP2 │Cycle   │    │

│      │[%]   │[m] │[m] │Slips수 │[%]   │[m] │[m] │Slips수 │    │

├───┼┬──┼┬─┼┬─┼┬───┼┬──┼┬─┼┬─┼┬───┼──┤

│계    ││    ││  ││  ││      ││    ││  ││  ││      │    │

┝━━━┿┿━━┿┿━┿┿━┿┿━━━┿┿━━┿┿━┿┿━┿┿━━━┿━━┥

│      ││    ││  ││  ││      ││    ││  ││  ││      │    │

├───┼┼──┼┼─┼┼─┼┼───┼┼──┼┼─┼┼─┼┼───┼──┤

│      ││    ││  ││  ││      ││    ││  ││  ││      │    │

├───┼┴──┴┴─┴┴─┴┴───┴┴──┴┴─┴┴─┴┴───┴──┤

│비 고 │                                                                │

└───┴────────────────────────────────┘

 다. 데이터 제공현황

  1) 파일별 제공현황

┌───┬─────────┬─────────┬───┐

│구  분│월  계            │누  계            │비 고 │

│      ├────┬────┼────┬────┤      │

│      │제공[건]│파일[개]│제공[건]│파일[개]│      │

├───┼────┼────┼────┼────┼───┤

│      │        │        │        │        │      │

├───┼────┼────┼────┼────┼───┤

│      │        │        │        │        │      │

├───┼────┴────┴────┴────┴───┤

│비  고│                                              │

└───┴───────────────────────┘

  2) 목적별 제공현황

┌────┬─────────┬─────────┬──┐

│구  분　│월  계            │누  계            │비고│

│        ├────┬────┼────┬────┤    │

│        │제공[건]│파일[개]│제공[건]│파일[개]│    │

├────┼────┼────┼────┼────┼──┤

│        │        │        │        │        │    │

├────┼────┼────┼────┼────┼──┤

│        │        │        │        │        │    │

├────┼────┴────┴────┴────┴──┤

│비 고   │                                            │

└────┴──────────────────────┘

4. 통신망 운영현황

 가. 기준국 통신망 운영률

┌───┬─────────────┬─────────────┬───┐

│국 명 │월 계                     │누 계                     │비 고 │

│      ├───┬────┬────┼───┬────┬────┤      │

│      │운영률│운영시간│정지시간│운영률│운영시간│정지시간│      │

│      │[%]   │[h:mm]  │[h:mm]  │[%]   │[h:mm]  │[h:mm]  │      │

├───┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┤

│계    │      │        │        │      │        │        │      │

┝━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━┥

│      │      │        │        │      │        │        │      │

├───┼───┴────┴────┴───┴────┴────┴───┤

│비 고 │                                                              │

└───┴───────────────────────────────┘

 나. 감시국 통신망 운영률

┌───┬─────────────┬─────────────┬───┐

│국 명 │월 계                     │누 계                     │비 고 │

│      ├───┬────┬────┼───┬────┬────┤      │

│      │운영률│운영시간│정지시간│운영률│운영시간│정지시간│      │

│      │[%]   │[h:mm]  │[h:mm]  │[%]   │[h:mm]  │[h:mm]  │      │

├───┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼───┤

│계    │      │        │        │      │        │        │      │

┝━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━┥

│      │      │        │        │      │        │        │      │

├───┼───┴────┴────┴───┴────┴────┴───┤

│비 고 │                                                              │

└───┴───────────────────────────────┘

5. 점검ㆍ정비 현황

 가. 기준국

┌───┬────┬────┬──────┬──────┬───┐

│국  명│자체점검│용역점검│자체+용역점 │점검결과 /  │비 고 │

│      │        │        │검          │특이사항    │      │

┝━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━┥

│      │        │        │            │            │      │

├───┼────┴────┴──────┴──────┴───┤

│비 고 │                                                      │

└───┴───────────────────────────┘

 나. 감시국

┌───┬────┬────┬──────┬──────┬───┐

│국  명│자체점검│용역점검│자체+용역점 │점검결과 /  │비 고 │

│      │        │        │검          │특이사항    │      │

┝━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━┥

│      │        │        │            │            │      │

├───┼────┴────┴──────┴──────┴───┤

│비 고 │                                                      │

└───┴───────────────────────────┘

 다. 측위정보원 자체 정기점검

┌───┬──────┬──────────┬────┐

│국  명│점 검 일 자 │점    검    내    역│비   고 │

┝━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━┿━━━━┥

│      │            │                    │        │

├───┼──────┴──────────┴────┤

│비 고 │                                            │

└───┴──────────────────────┘

별표 0002: 위성항법보정시스템 일일 업무일지

[별지 제2호서식] 

(앞 쪽)

                                    ┌────┬───┬───┐

  위성항법보정시스템 일일 업무일지  │담 당 자│담  당│과 장 │

        년   월   일    요일, 날씨: ├────┼───┼───┤

                                    │        │      │      │

┌───┬────┬────────┶┯━━━┷━━━┵───┤

│구  분│근무시간│ 근무자           │ 서명                 │

┝━━━┿━━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━┥

│      │        │                  │                      │

├───┼────┼─────────┼───────────┤

│      │        │                  │                      │

└───┴────┴─────────┴───────────┘

┌───────────────────────────────┐

│장비 및 시스템 운영상태                                       │

├───────────────────────────────┤

│ □ 운영센터                                                  │

┝━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┥

│감시용컴퓨터(중앙)│서버(중앙)│전원시설(중앙)│네트워크(중앙)│

├─────────┼─────┼───────┼───────┤

│                  │          │              │              │

└─────────┴─────┴───────┴───────┘

┌───────────────────────────────┐

│ □ 기준국 및 감시국                                          │

┝━━━━━┯━━┯━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┥

│구분      │국명│상태│발생시간│복구시간│발생원인│조치사항│

├─────┼──┼──┼────┼────┼────┼────┤

│송신기    │    │    │        │        │        │        │

├─────┼──┼──┼────┼────┼────┼────┤

│송신안테나│    │    │        │        │        │        │

├─────┼──┼──┼────┼────┼────┼────┤

│수신기    │    │    │        │        │        │        │

├─────┼──┼──┼────┼────┼────┼────┤

│수신안테나│    │    │        │        │        │        │

├─────┼──┼──┼────┼────┼────┼────┤

│전원시설  │    │    │        │        │        │        │

├─────┼──┼──┼────┼────┼────┼────┤

│PC 및     │    │    │        │        │        │        │

│프로그램  │    │    │        │        │        │        │

├─────┼──┼──┼────┼────┼────┼────┤

│기타      │    │    │        │        │        │        │

└─────┴──┴──┴────┴────┴────┴────┘

┌───────────────────┐

│ □ 운영중지시간                      │

┝━━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━┥

│구분        │국명│발생시간│종료시간│

├──────┼──┼────┼────┤

│운영중지시간│    │        │        │

└──────┴──┴────┴────┘

┌─────────────────┐

│ □ 네트워크                      │

┝━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━┥

│구분    │국명│발생시간│종료시간│

├────┼──┼────┼────┤

│네트워크│    │        │        │

└────┴──┴────┴────┘

┌────┬┬─────┬────┬┬┐

│웹접속자││데이터제공│일단위  │││

│        ││          ├────┼┼┤

│        ││          │시간단위│││

│        ││          ├────┼┼┤

│        ││          │기타    │││

└────┴┴─────┴────┴┴┘

(뒤 쪽)

┌─────────────────────────┐

│기준국 및 감시국 RINEX 데이터 세부사항            │

┝━━━━━┯━━━━━━━┯━┯━━━━━━┯━━┥

│데이터생성│일단위 RINEX  │  │미생성데이터│    │

│          ├───────┼─┤            ├──┤

│          │시간단위 RINEX│  │            │    │

├─────┴───────┴─┴──────┴──┤

│특이사항                                          │

┝━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━━━━┥

│기준국        │내용        │감시국│내용        │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┼──────┼───┼──────┤

│              │            │      │            │

├───────┴──────┼───┴──────┤

│GPS 전파교란 발령 단계      │사이버위기 경보 단계│

├──────────────┼──────────┤

│                            │                    │

├──────┬───────┴──────────┤

│인수인계 및 │                                    │

│특이사항    │                                    │

└──────┴──────────────────┘

별표 0003: 위성항법보정시스템 주간 업무일지

[별지 제3호서식] 

┌─────────────────┬───┬──┬──┐

│위성항법보정시스템 주간 업무일지  │담당자│담당│과장│

│                                  ├───┼──┼──┤

│      년     월      일     요일  │      │    │    │

│                                  │      │    │    │

│      날씨 :                      │      │    │    │

│                                  │      │    │    │

├─────────────────┼───┴┬─┴──┤

│점검시간(KST)                     │근무자  │서명    │

├─────────────────┼────┼────┤

│                                  │        │        │

│                                  ├────┼────┤

│                                  │        │        │

└─────────────────┴────┴────┘

┌────────────┐

│장비 및 시스템 운영상태 │

└────────────┘

┌───────────────────────────────────┐

│□ 운영상황실 및 기준국ㆍ감시국                                       │

├────────┬─────────────┬────┬────┬──┤

│구분            │점검항목                  │점검결과│조치사항│비고│

├────────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│인터넷 기반     │프로그램 작동상태         │        │        │    │

│서비스(NTRIP)   ├─────────────┼────┼────┼──┤

│시스템          │데이터 생성 및 제공       │        │        │    │

│                ├─────────────┼────┼────┼──┤

│                │서버 상태                 │        │        │    │

│                ├─────────────┼────┼────┼──┤

│                │통신 및 네트워크          │        │        │    │

├────────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│해로드 시스템   │프로그램 작동상태         │        │        │    │

│                ├─────────────┼────┼────┼──┤

│                │서버 상태                 │        │        │    │

│                ├─────────────┼────┼────┼──┤

│                │대민 서비스(앱 실행)      │        │        │    │

│                ├─────────────┼────┼────┼──┤

│                │통신 및 네트워크 상태     │        │        │    │

├────────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│해양기상신호    │홈페이지 상태             │        │        │    │

│운영관리시스템  ├─────────────┼────┼────┼──┤

│                │서버 상태                 │        │        │    │

│                ├─────────────┼────┼────┼──┤

│                │데이터 수집 및 배포       │        │        │    │

│                ├─────────────┼────┼────┼──┤

│                │통신 및 네트워크 상태     │        │        │    │

├────────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│통계관리        │프로그램 작동상태         │        │        │    │

│시스템          ├─────────────┼────┼────┼──┤

│                │서버 상태                 │        │        │    │

│                ├─────────────┼────┼────┼──┤

│                │데이터 생성 및 백업       │        │        │    │

│                ├─────────────┼────┼────┼──┤

│                │통신 및 네트워크 상태     │        │        │    │

├────────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│네트워크 시스템 │프로그램 작동상태         │        │        │    │

│(NMS 및 CSM 등) ├─────────────┼────┼────┼──┤

│                │서버 상태                 │        │        │    │

│                ├─────────────┼────┼────┼──┤

│                │통신 및 네트워크 상태     │        │        │    │

├────────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│신호감시 시스템 │조류정보센터/선미도/소청도│        │        │    │

│                ├─────────────┼────┼────┼──┤

│                │서버 상태                 │        │        │    │

│                ├─────────────┼────┼────┼──┤

│                │통신 및 네트워크          │        │        │    │

├────────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│기타            │                          │        │        │    │

├────────┴─────────────┴────┴────┴──┤

│□ 특이사항                                                           │

├────────┬──┬────────────────┬──────┤

│구분            │내용│구분                            │내용        │

├────────┼──┼────────────────┼──────┤

│                │    │                                │            │

├────────┼──┼────────────────┼──────┤

│                │    │                                │            │

├────────┼──┴────────────────┴──────┤

│인수인계사항    │                                                    │

└────────┴──────────────────────────┘

별표 0004: 위성항법보정시스템 월간 업무일지

[별지 제4호서식] 

┌─────────────────┬───┬──┬──┐

│위성항법보정시스템 월간 업무일지  │담당자│담당│과장│

│                                  ├───┼──┼──┤

│      년     월      일     요일  │      │    │    │

│                                  │      │    │    │

│      날씨 :                      │      │    │    │

│                                  │      │    │    │

├─────────────────┼───┴┬─┴──┤

│점검시간(KST)                     │근무자  │서명    │

├─────────────────┼────┼────┤

│                                  │        │        │

│                                  ├────┼────┤

│                                  │        │        │

└─────────────────┴────┴────┘

┌────────────┐

│장비 및 시스템 운영상태 │

└────────────┘

┌───────────────────────────────┐

│□ 기준국 및 감시국                                           │

├──────┬───────────┬────┬────┬──┤

│구분        │점검항목              │점검결과│조치사항│비고│

├──────┼───────────┼────┼────┼──┤

│기준국      │데이터 백업 여부      │        │        │    │

│            ├───────────┼────┼────┼──┤

│            │통신 및 네트워크 상태 │        │        │    │

│            ├───────────┼────┼────┼──┤

│            │기타                  │        │        │    │

├──────┼───────────┼────┼────┼──┤

│감시국      │데이터 백업 여부      │        │        │    │

│            ├───────────┼────┼────┼──┤

│            │통신 및 네트워크 상태 │        │        │    │

│            ├───────────┼────┼────┼──┤

│            │기타                  │        │        │    │

├──────┼───────────┼────┼────┼──┤

│서버        │램프 점등상태         │        │        │    │

│            ├───────────┼────┼────┼──┤

│            │프로그램 동작상태     │        │        │    │

│            ├───────────┼────┼────┼──┤

│            │통신 및 네트워크 상태 │        │        │    │

├──────┼───────────┼────┼────┼──┤

│CCTV        │CCTV 동작상태         │        │        │    │

│(내ㆍ외부)  ├───────────┼────┼────┼──┤

│            │파일 생성 및 백업여부 │        │        │    │

│            ├───────────┼────┼────┼──┤

│            │통신 및 네트워크 상태 │        │        │    │

├──────┼───────────┼────┼────┼──┤

│UPS         │AC 전원상태           │        │        │    │

│            ├───────────┼────┼────┼──┤

│            │배터리 상태           │        │        │    │

│            ├───────────┼────┼────┼──┤

│            │통신 및 네트워크 상태 │        │        │    │

├──────┼───────────┼────┼────┼──┤

│기타        │                      │        │        │    │

├──────┴───────────┴────┴────┴──┤

│□ 특이사항                                                   │

├──────┬──┬──────────────┬──────┤

│구분        │내용│구분                        │내용        │

├──────┼──┼──────────────┼──────┤

│            │    │                            │            │

├──────┼──┼──────────────┼──────┤

│            │    │                            │            │

├──────┼──┴──────────────┴──────┤

│인수인계사항│                                                │

└──────┴────────────────────────┘

별표 0005: 기준국 정비·점검 기록표

[별지 제5호서식] 

  기준국 정비ㆍ점검 기록표  

┌────┬───────┐

│기준국명│              │

├────┼───────┤

│점 검 일│              │

├────┼───────┤

│점 검 자│              │

└────┴───────┘

┌─────────────────┬──────────┬─────────┬────┬────┐

│구        분                      │점검방법            │점검기준          │점검결과│조치사항│

│                                  │                    │                  │        │(비고)  │

┝━━━┯━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━┥

│송신기│송신주파수                │RSIM S/W            │기준주파수        │        │        │

│A     ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │AC 송신출력/반사파        │와트메터 및 RSIM S/W│상한10%, 하한20%  │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │AC 입력전압               │테스트기            │AC220V±5%        │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │각종지시계기등 작동상태   │육안                │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │커넥터 및 볼트류 연결상태 │〃                  │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │램프 점등상태             │〃                  │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │냉각팬 작동상태           │〃                  │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │배선정리 상태             │육안                │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │랙 내부 및 PCB상태 점검   │〃                  │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │기    타                  │                    │                  │        │        │

├───┼─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│송신기│송신주파수                │RSIM S/W            │기준주파수        │        │        │

│B     ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │AC 송신출력/반사파        │와트메터 및 RSIM S/W│상한10%, 하한20%  │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │AC 입력전압               │테스트기            │AC220V±5%        │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │각종지시계기등 작동상태   │육안                │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │커넥터 및 볼트류 연결상태 │〃                  │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │램프 점등상태             │〃                  │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │냉각팬 작동상태           │〃                  │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │배선정리 상태             │육안                │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │랙 내부 및 PCB상태 점검   │〃                  │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │기    타                  │                    │                  │        │        │

├───┼─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│RS1   │RS 수신기                 │육안                │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │GNSS 수신안테나           │〃                  │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │입력전압                  │테스트기            │AC 220V±5%       │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │커넥터, 배선, 볼트류 상태 │육안                │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │기    타                  │                    │                  │        │        │

├───┼─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│RS2   │RS 수신기                 │육안                │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │GNSS 수신안테나           │〃                  │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │입력전압                  │테스트기            │AC 220V±5%       │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │커넥터, 배선, 볼트류 상태 │육안                │-                 │        │        │

│      ├─────────────┼──────────┼─────────┼────┼────┤

│      │기    타                  │                    │                  │        │        │

└───┴─────────────┴──────────┴─────────┴────┴────┘

┌─────────────────┬────┬───────┬────┬────┐

│구        분                      │점검방법│점검기준      │점검결과│조치사항│

│                                  │        │              │        │(비고)  │

┝━━━┯━━━━━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━━━━┿━━━━┿━━━━┥

│IM1   │IM 수신기                 │육안    │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │MSK1 수신기               │〃      │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │GNSSㆍMSK 수신안테나      │〃      │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │입력전압                  │테스트기│AC 220V±5%   │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │커넥터, 배선, 볼트류 상태 │육안    │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │기    타                  │        │              │        │        │

├───┼─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│IM2   │IM 수신기                 │육안    │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │MSK1 수신기               │〃      │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │GNSSㆍMSK 수신안테나      │〃      │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │입력전압                  │테스트기│AC 220V±5%   │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │커넥터, 배선, 볼트류 상태 │육안    │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │기    타                  │        │              │        │        │

├───┼─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│송 신 │ATU 공급전압              │테스트기│DC 10.5V±5%  │        │        │

│ANT   ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │ANT 지선ㆍ앵카볼트 상태   │육안    │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │좌애자 및 지선애자 상태   │〃      │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │레디얼 접지저항 측정      │테스트기│5Ω 이하      │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │급전선 및 케이블 상태     │육안    │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │보호울타리 상태           │〃      │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │항공장애등 작동상태       │〃      │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │기    타                  │        │              │        │        │

├───┼─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│수 신 │도장 또는 도금상태        │육안    │-             │        │        │

│ANT   ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │기초 콘크리트 상태        │〃      │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │수신 안테나 접지저항 측   │테스트기│5Ω 이하      │        │        │

│      │정                        │        │              │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │앵커 및 고정볼트 상태     │육안    │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │수신안테나 고정 상태      │〃      │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │케이블 누수 및 고정상태   │〃      │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │기    타                  │        │              │        │        │

├───┼─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│운 영 │프로그램 작동상태         │육안    │-             │        │        │

│서 버 ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │데이터 생성 및 백업여부   │〃      │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │통신 및 네트워크          │〃      │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │배선정리 상태             │〃      │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │기    타                  │        │              │        │        │

├───┼─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│배전반│ATS 동작 상태             │육안    │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │한전 공급전원             │테스트기│AC            │        │        │

│      │                          │        │380(220)V±10%│        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │차단기 동작 시험          │동작    │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │볼트류 및 배선 상태       │육안    │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │서지필터 상태             │〃      │-             │        │        │

│      ├─────────────┼────┼───────┼────┼────┤

│      │기    타                  │        │              │        │        │

└───┴─────────────┴────┴───────┴────┴────┘

┌───────────────────┬────┬────────┬────┬────┐

│구        분                          │점검방법│점검기준        │점검결과│조치사항│

│                                      │        │                │        │(비고)  │

┝━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━┥

│UPS       │입력 전압/전류            │지시치  │AC              │        │        │

│          │                          │        │380(220)V±10%  │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │출력 전압/전류/주파수     │테스트기│AC 220V±2%     │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │충전 전압                 │〃      │DC 168∼216V    │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │지시기 동작 상태          │육안    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │축전지 상태               │테스트기│10.5V 이상      │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │상시전원 차단 시 동작상태 │동작    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │기    타                  │        │                │        │        │

├─────┼─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│자  동    │입력전압                  │테스트기│AC 220V±10%    │        │        │

│소화기    ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │DC 전압 상태              │지시치  │  DC 24V±10%   │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │단선 및 동작시험          │육안    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │할로겐 혼합물 충전상태    │〃      │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │기    타                  │        │                │        │        │

├─────┼─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│항  온    │입력전압                  │테스트기│AC              │        │        │

│항습기    │                          │        │380(220)V±10%  │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │온도 및 습도              │지시치  │28℃이하/40∼70%│        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │설정 온도/습도            │〃      │〃              │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │냉난방 온도/습도 편차     │〃      │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │실외기 상태               │동작    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │가습기 상태               │〃      │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │기    타                  │        │                │        │        │

├─────┼─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│온ㆍ습도  │온ㆍ습도 센서 동작상태    │육안    │-               │        │        │

├─────┼─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│CCTV      │CCTV 동작상태             │동작    │-               │        │        │

│(내ㆍ외부)├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │프로그램 동작상태         │〃      │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │파일 생성 및 백업여부     │육안    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │통신 및 네트워크 상태     │〃      │-               │        │        │

├─────┼─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│시설물    │진입 도로, 옹벽 및 축대   │육안    │-               │        │        │

│점  검    │상태                      │        │                │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │토사의 붕괴 및 유실 여부  │〃      │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │배수 여부 및 배수관로 상  │청소    │-               │        │        │

│          │태                        │        │                │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │하수관로 및 맨홀 상태     │청소    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │지하수 배수펌프 동작상태  │동작    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │외부 사다리 및 난간상태   │육안    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │소화기 배치 및 점검 상태  │확인    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │가스 및 보일러실 점검     │청소    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │송신국사 건물 및 울타리   │청소    │-               │        │        │

│          │상태                      │        │                │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │가로등 시설 점검 상태     │동작    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │돌출물(입간판 등)안전 상  │청소    │-               │        │        │

│          │태                        │        │                │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │정화조 및 지하 배관 상태  │청소    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │기    타                  │        │                │        │        │

├─────┼─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│기  타    │노출배선 및 급전선 상태   │정리    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │케이블트레이 고정상태     │고정    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │장비 접지저항 측정        │동작    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │감시카메라 동작 상태      │동작    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │운영실 및 장비실 상태     │동작    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │통신 맨홀 상태            │청소    │-               │        │        │

│          ├─────────────┼────┼────────┼────┼────┤

│          │랙 및 장비류 고정 상태    │고정    │-               │        │        │

└─────┴─────────────┴────┴────────┴────┴────┘

별표 0006: 감시국 정비·점검 기록표

[별지 제6호서식] 

  감시국 정비?점검 기록표  

┌────┬───────┐

│감시국명│              │

├────┼───────┤

│점 검 일│              │

├────┼───────┤

│점 검 자│              │

└────┴───────┘

┌────────────────────────┬────┬────┬──┐

│구 분                                           │점검결과│조치사항│비고│

├──┬───────┬─────────────┼────┼────┼──┤

│수  │수신기        │IM(1ㆍ2) 수신기 상태      │        │        │    │

│신  │              ├─────────────┼────┼────┼──┤

│부  │              │MSK(1ㆍ2) 수신기 상태     │        │        │    │

│    ├───────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│    │수신안테나    │IM(1ㆍ2) 수신안테나 상태  │        │        │    │

│    │              ├─────────────┼────┼────┼──┤

│    │              │MSK(1ㆍ2) 수신안테나 상태 │        │        │    │

│    ├───────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│    │수신 철탑     │철탑 시설물 상태          │        │        │    │

│    │              ├─────────────┼────┼────┼──┤

│    │              │보호울타리 상태           │        │        │    │

├──┼───────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│전  │배전반        │주 차단기 상태            │        │        │    │

│원  │              ├─────────────┼────┼────┼──┤

│부  │              │UPS 차단기 상태           │        │        │    │

│    │              ├─────────────┼────┼────┼──┤

│    │              │에어컨 차단기 상태        │        │        │    │

│    ├───────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│    │UPS           │입력전압/출력전압         │        │        │    │

│    │              ├─────────────┼────┼────┼──┤

│    │              │충전전압                  │        │        │    │

│    │              ├─────────────┼────┼────┼──┤

│    │              │UPS 동작시험              │        │        │    │

├──┼───────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│운영│IM 및 MSK     │하드웨어 작동상태         │        │        │    │

│서버│              ├─────────────┼────┼────┼──┤

│    │              │소프트웨어 작동상태       │        │        │    │

├──┼───────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│네  │MODEM         │MODEM 작동상태            │        │        │    │

│트  ├───────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│워  │VPN           │VPN 작동상태              │        │        │    │

│크  ├───────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│    │HUB           │HUB 작동상태              │        │        │    │

├──┼───────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│기  │에어컨        │온도(℃)/습도(%)          │        │        │    │

│타  │              ├─────────────┼────┼────┼──┤

│    │              │실외기 상태               │        │        │    │

│    ├───────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│    │지능형 감시   │카메라 작동상태           │        │        │    │

│    │시스템(CCTV)  ├─────────────┼────┼────┼──┤

│    │              │CCTV 서버 등 작동상태     │        │        │    │

│    ├───────┼─────────────┼────┼────┼──┤

│    │온ㆍ습도 센서 │온ㆍ습도 센서 작동상태    │        │        │    │

├──┼───────┴─────────────┼────┼────┼──┤

│시  │수신안테나 및 보호울타리 주변 상태        │        │        │    │

│설  ├─────────────────────┼────┼────┼──┤

│물  │기타 시설물 상태                          │        │        │    │

└──┴─────────────────────┴────┴────┴──┘

별표 0007: 비상발전기 정비·점검 기록표

[별지 제7호 서식]                                 

                              ┌─┬───┬───┬───┐

  비상발전기 정비?점검 기록표│결│담당자│담  당│과 장 │

┌────┬─────────┤  ├───┼───┼───┤

│기준국명│                  │재│      │      │      │

├────┼─────────┤  │      │      │      │

│점 검 일│                  │  │      │      │      │

├────┼─────────┤  │      │      │      │

│점 검 자│                  │  │      │      │      │

└────┴─────────┴─┴───┴───┴───┘

┌───────────┬────┬─────────┬────┬────┐

│구        분          │점검방법│점검기준          │점검결과│조치사항│

│                      │        │                  │        │(비고)  │

┝━━━┯━━━━━━━┿━━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━┥

│엔진부│운전시간      │운전    │10분 ∼ 30분      │        │        │

│      ├───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│      │연 료 량      │육안    │연료통 2/3 이상   │        │        │

│      ├───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│      │엔진오일      │육안 및 │운전 200시간 /    │        │        │

│      │              │교체시기│교체일로부터 2년  │        │        │

│      ├───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│      │연료 및 공기필│〃      │〃                │        │        │

│      │터            │        │                  │        │        │

│      ├───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│      │냉각수        │〃      │교체일로부터 8년/ │        │        │

│      │              │        │냉각수 정량눈금   │        │        │

│      ├───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│      │냉각팬        │시운전  │-                 │        │        │

│      ├───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│      │엔진제어반    │〃      │-                 │        │        │

│      ├───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│      │시동모터      │〃      │-                 │        │        │

│      ├───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│      │시동 축전지 전│테스트기│각 조당 DC        │        │        │

│      │압            │        │12(24)V 이상      │        │        │

├───┼───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│발전부│발전전압      │〃      │3상 380V±5%      │        │        │

│      │              ├────┼─────────┼────┤        │

│      │              │〃      │단상 220V±5%     │        │        │

│      ├───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│      │발전주파수    │〃      │60HZ±5%          │        │        │

│      ├───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│      │기    타      │        │-                 │        │        │

├───┼───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│자  동│램프점등      │육안    │-                 │        │        │

│제어부├───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│      │자동시동제어  │시운전  │-                 │        │        │

│      ├───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│      │누전차단기    │〃      │-                 │        │        │

│      ├───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│      │기    타      │        │                  │        │        │

├───┼───────┼────┼─────────┼────┼────┤

│ATS   │자동전환 시험 │시운전  │-                 │        │        │

│      │및            │        │                  │        │        │

│      │정전 테스트   │        │                  │        │        │

├───┼───────┴────┴─────────┴────┴────┤

│비  고│                                                                │

└───┴────────────────────────────────┘


부칙

['부칙 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.', '부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.', '부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.', '부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.', '부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.', '부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.', '부칙 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.', '        부칙 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20080711', '20090825', '20120820', '20141207', '20150622', '20180813', '20190627', '20211213'] (공포번호: ['2008-130', '438', '871', '200', '256', '430', '478', '631'])