# 국립해양유산연구소 보존연구실 안전관리 규정
(행정규칙구분=지침, 공포일자=20250324, 시행일자=20250324, 소관부처=국립해양유산연구소)
행정규칙번호: 17
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 국립해양유산연구소 보존연구실 안전관리 규정
행정규칙종류: 지침
발령일자: 20250324
발령번호: 17
시행일자: 20250324
소관부처: 국립해양유산연구소
담당부서기관: 국립해양유산연구소(해양유물연구과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1장 총칙', '제1조(목적) 이 규정은 국립해양유산연구소(이하 "연구소"라 한다) 보존연구실(이하 "연구실"이라 한다)의 안전관리에 관한 기준을 마련하여 안전사고를 미연에 예방하고, 적절한 조치를 함으로써 인명과 재산을 보호ㆍ보존함을 목적으로 한다.', '제2조(적용범위) 이 규정은 연구소에 설치된 연구실에 출입하는 직원, 연구원 등 모든 연구활동종사자에게 적용된다.', '제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.1. "연구실"이라 함은 국가유산보존을 위한 보존처리ㆍ복원ㆍ실험 등 연구활동을 위하여 설치한 연구장비 및 시설이 갖추어진 장소를 말한다.2. "연구주체의 장"이라 함은 연구소의 소장(이하 "연구소장"이라 한다)을 말한다.3. "연구실책임자"라 함은 부서 연구실 전체 안전관리에 관한 업무를 총괄 관리하는 자를 말한다.4. "연구실안전환경관리자"라 함은 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구소장을 보좌하고 연구실책임자 등 연구활동종사자에게 조언ㆍ지도하는 업무를 수행하는 사람을 말한다.5. "연구실안전관리담당자"라 함은 각 연구실에서 안전관리 및 연구실사고 예방 업무를 수행하는 연구활동종사자를 말한다.6. "약품관리자"라 함은 보존연구실에서 취급하는 약품의 구매, 보관, 폐기 등의 관리를 수행하는 자를 말한다.7. "운영담당자"라 함은 연구실별로 연구실의 안전관련 실무를 담당하는 자를 말한다.8. "안전관리"라 함은 연구실에서 발생할 수 있는 화재, 화학물질, 실험 폐기물 및 안전관리에 관한 제반사항으로 인명과 재산상의 피해를 예방하는 일련의 조치를 말한다.9. "위험물"이라 함은 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로「위험물관리법 시행령」제2조에 정해진 물질을 말한다.10. "고위험약품"이라 함은 독극물 및 급인화성 물질(폭발성ㆍ자연발화성 물질) 등을 말한다.11. "준위험약품"이라 함은 인화성ㆍ산화성ㆍ부식성 물질 등을 말한다.12. "일반약품"이라 함은 위험약품 외에 연구용으로 사용되는 약품을 말한다.13. "폐기물"이라 함은 폐유(廢油), 폐산(廢酸), 폐알칼리 등으로서 출수유물 보존처리 및 연구 활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말한다.14. "지정폐기물"이라 함은 폐유ㆍ폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 인체에 위해(危害)를 줄 수 있는 해로운 물질로서 「폐기물관리법 시행령」제3조에 정해진 폐기물을 말한다.', '제2장 조직 및 직무', '제4조(조직) ① 연구소장은 부서 연구실책임자를 지정하고, 연구실책임자는 연구실 안전환경관리자, 연구실안전관리담당자, 약품관리자, 운영담당자를 지정하여 운영한다.② 연구실책임자는 부서장을, 안전환경관리자, 연구실안전관리담당자와 약품관리자는 연구사 또는 주무관을, 운영담당자는 연구활동에 직접 종사하는 자를 대상으로 지정하여 안전관리 업무를 수행한다.③ 연구실안전환경관리자는 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대해 효과적 지도를 위하여 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령」제8조 ［별표2］의 자격기준을 따르는 안전관리전문기관에 위탁할 수 있다.', '제5조(연구소장의 직무) ① 연구소장은 연구실의 안전유지 및 관리를 철저히 함으로써 연구실의 안전환경을 확보하여야 할 총괄적인 책임을 진다. 다만, 연구실 안전관리 업무를 원활하게 수행하기 위하여 연구실책임자로 하여금 업무를 대행하게 할 수 있다.② 연구실 실험과 관련한 모든 활동에서 안전을 최우선으로 여기고 이에 대한 적극적인 지원을 한다.', '제6조(연구실책임자의 직무) 연구실책임자는 연구실의 안전에 관한 직무를 수행하기 위해 다음 사항을 담당한다.1. 연구실의 사고 예방계획 수립 및 시행에 관한 사항2. 연구활동종사자의 안전에 관한 정보제공 및 연구실의 유해인자 교육에 관한 사항3. 연구실안전환경관리자, 연구실안전관리담당자 지정에 관한 사항4. 연구활동에 적합한 보호구 비치 등 위험 예방조치에 관한 사항5. 연구실의 사전유해인자위험분석 실시와 보고에 관한 사항', '제7조(연구실안전환경관리자의 직무) 연구실안전환경관리자의 업무는 다음 각 호와 같다.1. 안전점검ㆍ정밀안전진단 실시 계획의 수립 및 실시2. 연구실 안전교육계획 수립 및 실시3. 연구실사고 발생의 원인조사 및 재발 방지를 위한 기술적 지도ㆍ조언4. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지ㆍ관리5. 그 밖에 안전관리규정이나 다른 법령에 따른 연구시설의 안전성 확보에 관한 사항', '제8조(연구실안전관리담당자의 직무) 연구실안전관리담당자의 업무는 다음 각 호와 같다.1. 연구실 안전교육 실무2. 연구실 안전관리 현황에 관한 통계유지 및 관리3. 기타 안전관련 실무 업무', '제9조(약품관리자의 직무) 약품관리자는 보존처리용 약품의 구입, 보관, 폐기 등 약품에 대한 실무를 수행한다.', '제10조(연구실 운영담당자의 직무) 연구실 운영담당자는 연구실의 안전을 위하여 다음 사항을 성실히 수행한다.1. 연구실 안전관리규정 준수2. 안전한 연구실 환경조성 및 시설ㆍ장비의 사전확인ㆍ점검ㆍ보고3. 안전점검 매주 1회 실시', '제3장 연구실 안전조치(안전점검, 교육 및 훈련 등)', '제11조(안전점검) ① 연구실 안전을 위하여 본 규정에서 정하는 안전점검을 실시하여야 한다.② 제1항에 따라 실시하는 안전점검의 종류는 다음 각 호와 같다.1. 일상점검 : 연구실 운영담당자는 연구실 안전관리와 정상적인 운영을 위하여 연구실의 시설과 장비에 대하여 연구실 안전점검표(별지 서식 제1호)를 작성하여 연구활동 시작 전 매일 1회(저위험 연구실은 주1회) 일상점검을 실시하고, 그 검사기록을 보관하여야 한다.2. 정기점검 : 연구활동에 사용되는 기계ㆍ기구ㆍ전기ㆍ약품 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 안전점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로서 매년 1회 이상 실시해야한다. 다만 정밀안전진단을 실시하는 경우에는 정기점검을 갈음한다.3. 정밀안전진단 : 안전점검을 실시한 결과 연구실의 재해예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요하다는 인정하는 경우에는 정밀안전진단을 실시해야 한다. 다만, 유해화학물질ㆍ독성가스ㆍ유해인자를 취급하는 등 유해 또는 위험한 작업을 필요로 하는 연구실은 2년에 1회 이상 정기적으로 정밀안전진단을 실시해야 한다.4. 특별안전점검 : 폭발사고ㆍ화재사고 등 연구활동종사자의 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있을 것으로 예상되는 경우에 실시하는 점검으로서 연구소장이 필요하다고 인정하는 경우에 실시해야 한다.5. 사전유해인자위험분석 : 연구실책임자는 연구활동종사자를 대상으로 해당 연구실의 유해인자에 관한 교육을 실시해야 하며, 「연구실안전법」제19조에 따라 사전유해인자위험분석을 실시하고 이를 연구소장에게 보고해야한다.③ 연구실 운영담당자는 점검결과 연구실의 시설과 장비에 안전상의 문제가 발견될 경우 즉시 연구실의 사용을 제한하고, 이를 연구실책임자 또는 연구실안전관리담당자에게 보고하여야 한다.', '제12조(안전교육) 연구활동종사자에 대하여 각호에 따라 안전교육을 실시하여야 한다.1. 신규교육 : 연구실안전환경관리자는 신규 연구활동종사자를 대상으로 6시간 이상 안전관리에 관한 교육을 제공해야 한다.2. 정기교육 : 연구실안전환경관리자는 분기 1회 이상 안전관리에 필요한 사항을 연구활동종사자에게 교육하여야 한다.3. 수시교육 : 연구실책임자가 기타 연구활동 수행 중 안전관리에 관한 교육이 필요하다고 판단한 경우 실시한다.4. 연구실안전환경관리자는 안전교육 결과(별지 서식 제5호)를 기록, 비치하여야 한다.', '제13조(교육내용) 안전교육의 내용은 각 호의 내용을 포함하되 연구실별 실험유형에 맞는 내용으로 교육한다.1. 개인안전 및 장비관리2. 응급처치요령 및 비상시 행동요령3. 사고시의 행동요령4. 연구실 내 유해ㆍ위험요인에 관한 사항5. 그 밖에 연구실 안전관리에 관한 사항', '제4장 건강검진', '제14조(건강검진) ① 연구소장은 「산업안전보건법 시행규칙」제202조에 따라 특수건강진단 대상 유해인자에 노출되는 연구활동종사자에 대해서는 1년에 1회 이상 특수건강진단을 실시하여야 한다. 다만, 「산업안전보건법 시행규칙」제200조에서 정한 건강진단을 실시하는 경우에는 건강검진을 실시한 것으로 본다.② 건강진단기관으로부터 받은 건강진단 결과표를 보관하고 이에따라 연구활동종사자의 건강을 유지하기 위하여 적절한 사후조치를 해야한다.③ 건강진단 결과를 연구활동종사자의 건강 보호ㆍ유지 외의 목적으로 사용하여서는 안된다.', '제5장 위험물 취급 및 보호구 착용', '제15조(유해위험물의 저장 및 취급) ① 유해위험물을 저장ㆍ조작ㆍ처리를 하는 구역 안에는 사고의 원인이 되는 물질을 두어서는 안 된다.② 유해위험물의 취급 및 사용은 연구실안전관리담당자의 감독 하에 행하여야 한다.③ 유해위험물은 연구실책임자의 허가 없이 임의로 소지ㆍ취급하면 안되며, 별도의 보관함에 보관하여 관리하여야 한다.', '제16조(비치수량 제한) 연구실에는 최소의 수량만 비치하여 사용하고, 위험물 저장소 내에도 관계규정(위험물관리법 등)이 정하는 지정수량 이내로 보유ㆍ비치ㆍ저장하여야 한다.', '제17조(위험물저장소 안전점검 및 검사) 운영담당자는 위험물저장소 내 유해위험물질의 혼재여부, 종류별 분류 보관, 화재 시 소화설비의 이상유무, 입ㆍ출고 일지기록 등을 정기적으로 점검하여야 한다.', '제18조(소화설비 및 소화기의 비치) 소화설비 및 소화기는 각 연구실 또는 지정한 당해 장소에 적절하게 비치하여야 한다.', '제19조(실험 폐액처리) ① 연구실 폐액을 처리함에 있어 배출자는 그 발생원에서 처리하는 것을 원칙으로 한다.② 자체 처리가 곤란한 폐액은 반드시 분별 수집하여 지정장소에 운반하여 위탁처리하도록 한다.', '제20조(안전 표식ㆍ표어ㆍ포스터 부착) ① 유해위험성이 있는 장비ㆍ공구ㆍ기구ㆍ비품 또는 위험물질을 취급하는 연구실에는 반드시 적절한 안전표식이 있어야 한다.② 각 연구실 출입구 등 보기 쉬운 곳에 ‘긴급비상연락망’, ‘안전수칙’ 등을 부착하여야 한다.', '제21조(안전보호구 착용) 연구활동종사자는 연구활동 업무 수행 시 실험복ㆍ방호복ㆍ보안경ㆍ호흡용 보호구ㆍ안전장갑 등 기타 필요한 소정의 보호구를 착용하여야 한다.', '제22조(구급용품의 비치) 유해위험물 등을 취급하는 각 연구실은 응급치료를 위하여 구급용품ㆍ기구 등을 비치하여야 한다.', '제6장 약품 및 폐기물 관리', '제23조(약품 보관) ① 일반약품은 각 연구실의 지정된 장소와 약품보관고에 안전하게 보관하고 각 연구실, 약품보관고에는 보관 중인 약품의 목록 및 물질안전보건자료(MSDS)를 비치한다.② 고위험약품이나 준위험약품 중 액체 시약은 일반약품과는 별도로 보관물의 특성에 맞는 설비를 갖춘 공간에 보관해야 하며, 연구실 약품관리자가 고위험약품 및 준위험약품 관리(별지 제1호) 원칙에 의거 관리한다.③ 보관장에는 그림ㆍ기호ㆍ글자 등으로 나타낸 경고표지(별지 서식 제2호)를 물질안전보건자료(MSDS)에 따라 제작하여 부착한다.', '제24조(약품 관리) ① 약품관리자는 약품보관고 내 유해 위험약품의 혼재여부, 입고ㆍ출고 기록 등을 정기적으로 점검하여야 한다.② 약품관리자는 약품사용대장(별지 서식 제3호)을 작성하여 약품 종류별로 분류하여 보관해야 하며 소화기 등 소화설비의 이상 유무 등을 정기적으로 점검하여야 한다.', '제25조(폐기물의 배출 및 처리) 폐기물의 처리기준 및 방법은 다음 각 호와 같다.1. 폐기물의 종류(별지 제2호)와 성질ㆍ상태별로 가연성이나 불연성 여부 등에 따라 구분하여 수집ㆍ운반ㆍ보관한다.2. 다음 각 목에 해당하는 폐수를 배출할 때에는 서로 혼합해서는 안 된다.가. 과산화물과 유기물나. 시안화물, 황화물, 차아염소산염과 산다. 염산 플루오르화수소 등 휘발성산과 비휘발성산라. 진한 황산, 옥살산, 폴리인산 등의 산과 기타 산마. 암모늄산, 휘발성 아민과 알칼리3. 지정폐기물은 지정폐기물에 의하여 부식되거나 파손되지 아니하는 재질로 된 보관시설 및 보관용기를 사용하여 보관하여야 한다.4. 지정폐기물의 보관 장소에는 보관 중인 지정폐기물의 종류, 보관가능 용량, 취급 주의사항 및 담당자 등을 적어 넣은 표지판을 설치하여야 한다. (별지 서식 제4호)5. 수집한 폐기물은 "폐기물 운반업자"가 다음 각 목에서 정하는 처리 기한에 맞추어 폐기물을 수집ㆍ운반한 후 "폐기물 처리업자"에게 위탁하여 처리한다.', '제7장 연구실 사고예방과 대책', '제26조(점검기록 등의 비치) 연구실책임자는 연구실 안전관리 유지 및 운용에 관한 각 호의 사항을 기록 및 비치하여야 한다.1. 연구실 일상점검표(별지 서식 제1호)2. 사전유해인자위험분석 결과보고서3. 물질안전보건자료(MSDS) 비치 및 시약병 경고표지 부착4. 폐기물 안전(폐액표지 및 성상별 분류 등)에 관한 사항5. 안전보호구 관리대장(별지 서식 제6호)6. 기타 안전관리에 필요한 제반 조치사항', '제27조(실험실별 안전수칙 등) 이 규정과 관련하여 필요한 세부 안전수칙 및 운영에 관한 사항은 각 실험실의 특성에 맞게 각 연구실책임자가 따로 정하여 비치하고, 게시하여야 한다.', '제28조(안전사고 예방 및 연구활동종사자의 준수사항) 안전사고 예방을 위하여 연구활동종사자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.1. 안전규정을 숙지하고 지침에 따라 주의해서 연구에 임한다.2. 숙련이 요구되는 작업은 직무에 맞는 교육과정을 충분히 익힌 후 연구에 임한다.3. 실험복, 보안경, 안전장갑 등 보호구를 착용한다.4. 유해 위험 장소에는 연구실안전환경관리자의 허가 없이 출입을 금지한다.5. 화재 등 비상시에는 즉시 실험을 중지하고 전열기 및 전등을 소등한 후 비상구로 신속하게 대피한다.', '제29조(사고발생 시 긴급대처방안 및 행동요령) ① 화재나 폭발 등 생명에 위협을 주거나 심각한 상해를 입힐 정도의 상황일 경우에는 다음 각 호의 절차를 따른다.1. 사고 즉시 주변에 상황전파 및 인근병원 응급실 또는 119에 연락2. 인근직원의 협조를 얻어 조기진압 및 응급조치3. 진압불가 시 해당 연구실이나 건물에서 긴급히 대피한 후 조치② 화학물질이 쓰러지는 등과 같은 경미한 상해를 입힐 정도의 상황1. 부상자가 있을 경우 인근병원 응급실로 후송 및 응급조치2. 현장에 즉각적인 유해 위험성이 없는 경우에는 적절한 보호구를 착용하고 누출된 화학물질을 제거③ 사고발생 시 즉각적으로 대응할 수 있는 연구실 사고보고 및 사고대응 체계는 본 규정 (별지 제3호)와 같으며, 모든 연구실에 비치 또는 출입구 등 잘 보이는 곳에 부착해야한다.', '제8장 연구실 안전관리비 계상 및 사용', '제30조(안전관리비 계상 및 사용) ① 연구소장은 다음 각 호의 용도에 사용하기 위한 비용을 매년 연구실 안전 및 유지관리비로 계상해야 한다.1. 안전관리에 관한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육ㆍ훈련2. 건강검진3. 연구실의 안전을 유지관리하기 위한 설비의 설치ㆍ유지 및 보수4. 연구활동종사자의 보호장비 구입5. 안전점검 및 정밀안전진단6. 그 밖에 연구실 안전환경조성을 위하여 필요한 사항으로서 과학기술정보통신장관이 고시하는 용도② 제1항에 따라 계상된 안전 및 유지관리비는 그 목적에 맞게 사용하여야 한다.']


별표

별표 0001: 연구실 일상점검표

【별지 서식 제1호】

  20   년   월 연구실 일상점검표                                                                                                                          

  연구실 :                                                                                                         작성방법 : 양호 O, 불량 X, 해당없음 -  

┌─┰─────────────────────────────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐

│구┃점  검  내  용                                                                    ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│분┃                                                                                  ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

┝━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿┿┿┿┿┿┿┿┿┿┿┿━┿┿┿┿┿┿┿┿┿┿┿┿┿┿┿┿┿┿┿┥

│일┃연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태                                               ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│반┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│안┃연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부                                         ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│전┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│  ┃안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흄후드 등) 관리 상태         ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│  ┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│  ┃사전유해인자위험분석 보고서 게시                                                  ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

├─╂─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│소┃소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태                          ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│방┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│안┃비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부                                  ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│전┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│  ┃소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부                                     ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

├─╂─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│전┃사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부 ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│기┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│안┃접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태                   ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│전┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│  ┃기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태                         ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│  ┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│  ┃전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부                                        ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

├─╂─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│기┃기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부                                        ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│계┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│안┃위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태                                     ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│전┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│  ┃기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태                  ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

├─╂─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│화┃유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치                                            ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│공┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│안┃화학물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부                       ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│전┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│  ┃소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함?보관용기에 경고표시 부착 여부       ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│  ┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│  ┃실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개체결상태    ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│  ┃등)                                                                               ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│  ┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│  ┃발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부                ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

├─╂─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│가┃가스 용기의 옥외 지정장소보관, 누출방지 및 환기 상태                              ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│스┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│안┃가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부            ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│전┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│  ┃가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인      ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│  ┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│  ┃배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태  ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│  ┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│  ┃주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부                                           ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

├─╂─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│서┃안전관리담당자(서명)                                                              ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

│명┠─────────────────────────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│  ┃연구실책임자(서명)                                                                ││││││││││││  ││││││││││││││││││││

└─┸─────────────────────────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴─┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

별표 0002: 경고표지

【별지 서식 제2호】

경 고 표 지

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃제품명:                 신호어 :     ? 위험                ┃

┃아세톤(Acetone)[예시]                                       ┃

┃                                     □ 경고                ┃

┃                                                            ┃

┃안전보건표지                                                ┃

┃(예시)                                                      ┃

┃                                                            ┃

┃                                                            ┃

┃▶ 유해위험 문구                                            ┃

┃                                                            ┃

┃  (예시)                                                    ┃

┃  ! 고인화성 액체                                           ┃

┃  ! 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음                   ┃

┃  ! 눈에 심한 자극을 일으킴                                 ┃

┃                                                            ┃

┃                                                            ┃

┃▶ 예방조치 문구                                            ┃

┃                                                            ┃

┃  (예시)                                                    ┃

┃  ! 섭취 : 즉시 의료기관에 도움을 받으시오                  ┃

┃  ! 접촉 : 물로 씻으시오                                    ┃

┃  ! 환기가 잘 되는곳에 밀봉하여 보관하시오                  ┃

┃  ! 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물·용기를 폐기하시오┃

┃                                                            ┃

┃                                                            ┃

┃▶ 공급자명/연락처                                          ┃

┃                                                            ┃

┃                                                            ┃

┃                                                            ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0003: 약품사용대장

【별지 서식 제3호】

약품사용대장

┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━┓

┃① 정부물품분류번호 │② 품명                     │③ 규격     │④ 단위         ┃

┠──────────┼──────────────┼──────┼────────┨

┃                    │ex) Toluene(99.5%)(C6H5CH3) │ex) GR, 18L │                ┃

┠────┬─────┼──┬──┬──┬─────┼──────┼───┬────┨

┃⑤      │⑥        │⑦  │⑧  │⑨  │⑩        │⑪          │⑫    │⑬      ┃

┃년 월 일│증빙서번호│적요│수입│출급│재고      │사용목적    │수령량│수령자인┃

┠────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┨

┃        │          │    │    │    │          │            │      │        ┃

┠────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┨

┃        │          │    │    │    │          │            │      │        ┃

┠────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┨

┃        │          │    │    │    │          │            │      │        ┃

┠────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┨

┃        │          │    │    │    │          │            │      │        ┃

┠────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┨

┃        │          │    │    │    │          │            │      │        ┃

┠────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┨

┃        │          │    │    │    │          │            │      │        ┃

┠────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┨

┃        │          │    │    │    │          │            │      │        ┃

┠────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┨

┃        │          │    │    │    │          │            │      │        ┃

┠────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┨

┃        │          │    │    │    │          │            │      │        ┃

┠────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┨

┃        │          │    │    │    │          │            │      │        ┃

┠────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┨

┃        │          │    │    │    │          │            │      │        ┃

┠────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┨

┃        │          │    │    │    │          │            │      │        ┃

┠────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──────┼───┼────┨

┃        │          │    │    │    │          │            │      │        ┃

┗━━━━┷━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━┛

※ 약품 수입의 경우 ⑪ 사용목적에 수입목적과 품질보증기간을 명시

별표 0004: 지정폐기물 보관표지 양식

【별지 서식 제4호】

지정폐기물 보관표지 양식

 ○ 표지판 규격: 가로 60㎝ 이상 × 세로 40㎝ 이상

    (소형용기에 붙이는 경우에는 가로 15㎝ 이상 × 세로 10㎝ 이상)

 ○ 표지판 양식

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃지정폐기물 보관표지                                                       ┃

┠──────────────────┬──────────────────┨

┃① 폐기물 종류:                     │② 보관가능용량:                  톤┃

┠──────────────────┼──────────────────┨

┃③ 보관기간:       ~       (   일간)│④ 담 당 자:                        ┃

┠──────────────────┴──────────────────┨

┃⑤ 취급 시 주의사항                                                       ┃

┃  ○ 보관 시:                                                             ┃

┃  ○ 운반 시:                                                             ┃

┃  ○ 처리 시:                                                             ┃

┠─────────────────────────────────────┨

┃⑥ 운반(처리) 예정장소:                                                   ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0005: 교육일지

【별지 서식 제5호】

              ┌───┬───┐

  교 육 일 지 │작성자│확 인 │

              ├───┼───┤

              │      │      │

              └───┴───┘

┏━━━━━━━━┯┯━━━━┯┓

┃부서명          ││연구실명│┃

┠────────┼┼────┼┨

┃교육일시        ││교육장소│┃

┠────────┼┼────┼┨

┃참석자          ││작성자  │┃

┣━━━━━━━━┿┷━━━━┷┫

┃교육내용        │            ┃

┣━━━━━━━━┿━━━━━━┫

┃토론 및 건의사항│            ┃

┣━━━━━━━━┿━━━━━━┫

┃비고            │            ┃

┗━━━━━━━━┷━━━━━━┛

별표 0006: 보호구 관리대장

【별지 서식 제6호】

보호구 관리대장

 (연구실명 :                )

┏━━┯━━━┯━━━┯━━┯━━┯━━━━┯━━━┯━━━┯━━┓

┃순번│품  명│규  격│수량│단위│구입일자│사 용 │재 고 │비고┃

┣━━┿━━━┿━━━┿━━┿━━┿━━━━┿━━━┿━━━┿━━┫

┃1   │      │      │    │    │        │      │      │    ┃

┠──┼───┼───┼──┼──┼────┼───┼───┼──┨

┃2   │      │      │    │    │        │      │      │    ┃

┠──┼───┼───┼──┼──┼────┼───┼───┼──┨

┃3   │      │      │    │    │        │      │      │    ┃

┠──┼───┼───┼──┼──┼────┼───┼───┼──┨

┃4   │      │      │    │    │        │      │      │    ┃

┠──┼───┼───┼──┼──┼────┼───┼───┼──┨

┃5   │      │      │    │    │        │      │      │    ┃

┠──┼───┼───┼──┼──┼────┼───┼───┼──┨

┃6   │      │      │    │    │        │      │      │    ┃

┠──┼───┼───┼──┼──┼────┼───┼───┼──┨

┃7   │      │      │    │    │        │      │      │    ┃

┠──┼───┼───┼──┼──┼────┼───┼───┼──┨

┃8   │      │      │    │    │        │      │      │    ┃

┠──┼───┼───┼──┼──┼────┼───┼───┼──┨

┃9   │      │      │    │    │        │      │      │    ┃

┠──┼───┼───┼──┼──┼────┼───┼───┼──┨

┃10  │      │      │    │    │        │      │      │    ┃

┠──┼───┼───┼──┼──┼────┼───┼───┼──┨

┃11  │      │      │    │    │        │      │      │    ┃

┠──┼───┼───┼──┼──┼────┼───┼───┼──┨

┃12  │      │      │    │    │        │      │      │    ┃

┠──┼───┼───┼──┼──┼────┼───┼───┼──┨

┃13  │      │      │    │    │        │      │      │    ┃

┠──┼───┼───┼──┼──┼────┼───┼───┼──┨

┃14  │      │      │    │    │        │      │      │    ┃

┠──┼───┼───┼──┼──┼────┼───┼───┼──┨

┃15  │      │      │    │    │        │      │      │    ┃

┗━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━┷━━━━┷━━━┷━━━┷━━┛

별표 0001: 고위험약품 및 준위험약품의 보관

【별지 제1호】

고위험약품 및 준위험약품의 보관

1. 폭발성 물질

(1) 화염, 불꽃 등 점화원의 접근을 차단하고 가열, 충격, 타격, 마찰 등을 피한다.

(2) 직사광선을 차단하고, 습기에 주의하며 통풍이 양호한 서늘한 곳에 저장한다.

(3) 강산화제, 강산류, 기타물질이 혼입되지 않도록 한다.

(4) 가급적 적은 양으로 나누어 저장하고 용기의 파손 및 위험물의 누출을 방지한다.

2. 발화성 물질

(1) 저장용기는 밀폐하여 공기와의 접촉을 방지하고, 수분의 침투를 금한다.

(2) 산화성 물질과 강산류와의 혼합을 막아야 한다.

(3) 용기는 금속제의 견고한 것을 이용하고, 파손되거나 용기가 가열되지 않도록 한다.

(4) 종류를 달리하는 위험물과 동일한 저장소에 저장해서는 안 된다.

(5) 저장 또는 취급 장소는 부식성 가스가 발생하는 장소, 습도가 높은 장소, 빗물이 침투되는 장소 및 습지대를 피한다.

(6) 다른 위험물, 수용액, 함습물, 흡습성 물질, 수용성 위험물 또는 결정수를 가진 염류 등과의 저장을 피한다.

(7) 자연발화 위험성이 있는 물질은 불티, 불꽃 또는 고온체와의 접근을 막는다.

3. 산화성 물질

(1) 화기 및 분해를 촉진하는 물품을 엄금하고, 직사광선을 차단하며, 가열을 피하고 강환원제, 유기물질, 가연성 위험물과의 접촉을 피한다.

(2) 염기 및 물과의 접촉을 피한다.

(3) 용기는 내산성의 것을 사용하고 용기의 파손방지, 누출방지, 용기변형 방지에 주의한다.

(4) 강산화성 고체와의 혼합, 접촉을 방지한다.

(5) 종류를 달리하는 위험물과는 동일한 저장소 내에 저장하여서는 안 된다.

4. 인화성 액체

(1) 불꽃, 스파크, 고온체 등과의 접근 또는 과열을 피한다.

(2) 용기는 완전밀폐해서 서늘한 장소에 저장한다.

(3) 취급 시 증기의 발생이 있는 경우에는 충분한 통풍, 환기를 행한다.

(4) 가연성 증기가 체류하는 장소에서는 스파크를 발생하는 기계기구 등을 사용하지 않으며, 전기설비는 방폭형의 것을 사용한다.

(5) 유독한 증기를 발생하는 것은 특별히 주의하여야 한다.

별표 0002: 폐기물의 종류

【별지 제2호】

폐기물의 종류

1. 지정폐기물

 (1) 부식성 폐기물

  가. 폐산(액체상태의 폐기물로서 수소이온 농도지수가 2.0 이하인 것으로 한정한다)

  나. 폐알칼리(액체상태의 폐기물로서 수소이온 농도지수가 12.5 이상인 것으로 한정하며, 수산화칼륨 및 수산화나트륨을 포함한다)

 (2) 유해물질함유 폐기물(환경부령으로 정하는 물질을 함유한 것으로 한정한다)

  가. 분진

  나. 소각재

  다. 안정화 또는 고형화 처리물

  라. 폐촉매

 (3) 폐유기용제

  가. 할로겐족(환경부령으로 정하는 물질 또는 이를 함유한 물질로 한정한다)

  나. 그 밖의 폐유기용제(가목 외의 유기용제를 말한다)

 (4) 폐페인트 및 폐락카

  가. 페인트 및 락카와 유기용제가 혼합된 것으로서 페인트 및 락카 제조업, 용적 5세제곱미터 이상 또는 동력 3마력 이상의 도장(塗裝)시설, 폐기물을 재활용하는 시설에서 발생되는 것

  나. 페인트 보관용기에 남아 있는 페인트를 제거하기 위하여 유기용제와 혼합된 것

  다. 폐페인트 용기(용기 안에 남아 있는 페인트가 건조되어 있고, 그 잔존량이 용기 바닥에서 6밀리미터를 넘지 아니하는 것은 제외한다)

 (5) 폐유(기름성분을 5퍼센트 이상 함유한 것을 포함하며, 폴리클로리네이티드비페닐(PCBs)함유 폐기물, 폐식용유, 폐흡착제 및 폐흡수제는 제외한다)

 (6) 폴리클로리네이티드비페닐 함유 폐기물

  가. 액체상태의 것(1리터당 2밀리그램 이상 함유한 것으로 한정한다)

  나. 액체상태 외의 것(용출액 1리터당 0.003밀리그램 이상 함유한 것으로 한정한다.)

 (7) 폐유독물(「유해화학물질관리법」 제2조제3호에 따른 유독물을 폐기하는 경우로 한정한다)

 (8) 그 밖에 주변 환경을 오염시킬 수 있는 유해한 물질로서 환경부장관이 정하여 고시하는 물질

별표 0003: 연구실 사고대응 체계도 및 비상연락망

【별지 제3호】

연구실 사고대응 체계도 및 비상연락망

                              ┌────────────────┐                            

                              │과학기술정보통신부              │                            

                              │(국가연구안전관리본부)          │                            

                              ├────────────────┤                            

                              │· 사고원인조사 및 재발방지 관리│                            

                              └────────────────┘                            

                              ┌────────────────┐                            

                              │연구주체의 장 또는              │                            

                              │안전관리위원회 위원장           │                            

                              ├────────────────┤                            

                              │· 필요 시 사고대책본부 구성    │                            

                              │· 사고수습대책 수립·시행      │                            

                              └────────────────┘                            

┌─────────────┐┌────────────────┐┌────────────┐

│사고발생시 조치내용       ││산업안전 담당부서               ││관계기관                │

├─────────────┤├────────────────┤├────────────┤

│· 유관기관 협조 및 대    ││기획운영과                      ││· 국가유산청 :         │

│응                        │├────────────────┤│  080-290-8000          │

│· 소방서, 병원 등 지원요 ││연구실안전 담당부서             ││· 과학기술정보통신부 : │

│청                        │├────────────────┤│  044-202-4180          │

│· 사고원인 분석          ││유물과학팀                      ││· 병  원 :             │

│· 사고보고 및 공표       ││                                ││  061-280-7500          │

└─────────────┘└────────────────┘└────────────┘

┌─────────────┐┌────────────────┐                            

│사고발생시 조치내용       ││연구실책임자 및 담당자          │                            

├─────────────┤│                                │                          │

│· 재해자 구호조치        ││                                │                            

│· 현장보존 및 기록       ││                                │                            

│· 사고보고               ││                                │                            

└─────────────┘└────────────────┘                            

┌─────────────┐┌────────────────┐┌────────────┐

│사고발견시 행동           ││최초발견자                      ││관계기관                │

├─────────────┤└┬───────────────┘├────────────┤

│· 위급상황 전파          │  │                                │· 소방서 : 119         │

│· 소방서, 병원 등 지원요 │  │                                │· 경찰서 : 112         │

│청                        │  │                                │· 응급실 : 061-280-7119│

│· 응급처치               │  │                                │· 당직관 :             │

│                          │  │                                │  061-270-3008          │

└─────────────┘┌┴───────────────┐└────────────┘

                              │연구실 사고발생                 │                            

                              └────────────────┘                            


부칙

['부칙 (시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.', '        부칙 (시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.', '        부칙 (시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.', '        부칙 (시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다. 다만, 제3조제1호의 개정사항은 2024년 5월 17일부터 시행한다.', '        부칙 (시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다. ', '        부칙 (시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다. ']

부칙 공포정보: ['20160927', '20211027', '20230405', '20240219', '20240517', '20250324'] (공포번호: ['17', '58', '75', '77', '5', '17'])