# 고체에어로졸자동소화장치의 우수품질인증 기술기준
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20221201, 시행일자=20221201, 소관부처=소방청)
행정규칙번호: 2022-30
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 고체에어로졸자동소화장치의 우수품질인증 기술기준
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20221201
발령번호: 2022-30
시행일자: 20221201
소관부처: 소방청
담당부서기관: 소방청(소방산업과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제43조 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제27조ㆍ제29조제1항에 따른 고체에어로졸자동소화장치의 우수품질인증 기술기준에 대하여 규정함을 목적으로 한다.', '제2조(구조) 고체에어로졸자동소화장치(이하 "자동소화장치"라 한다)의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 작동이 확실하고 취급ㆍ점검 및 정비가 용이하여야 하며, 내구성이 있어야 한다.2. 에어로졸발생기는 전도나 진동 등에 의하여 충전된 내용물이 누출되거나 증발되지 아니하도록 누출방지조치를 하여야 한다.3. 외부에 노출되어 손상우려가 있는 부분은 이를 내장하거나 보호덮개 등으로 충분히 보호될 수 있도록 조치하여야 한다.4. 방출구ㆍ작동장치 등과 같은 주요부분은 내식성 재질이거나 내식 또는 방청가공을 하여야 하며 내구성이 있어야 한다.5. 전기적인 기능에 영향을 주는 단자ㆍ볼트ㆍ너트 및 와셔 등은 동합금의 재질이거나 이와 동등 이상의 내식성이 있는 재질이어야 한다.6. 전선 이외의 전류가 흐르는 부분과 가동축 부분의 접촉불량을 방지할 수 있는 적당한 조치를 하여야 한다.7. 배선은 충분한 용량을 갖는 것을 사용하여 배선을 정확하고 확실하게 접속하여야 하며, 배선의 오접속을 방지할 수 있는 필요한 조치를 하여야 한다.8. 부속 부품을 부착하는 때에는 기능에 영향을 미치지 아니하여야 하며 부품이 쉽게 풀리지 아니하도록 하여야 한다.9. 각 부분의 외함은 불연성 또는 난연성의 재질이어야 한다.10. 결합부분에 패킹을 사용하는 경우에는 패킹이 외부로 노출되지 아니하는 구조로 하여야 한다.11. 자동소화장치의 사용온도 범위는 0 ℃ ∼ 40 ℃ 이상이 되도록 설계하여야 한다. 다만, 사용온도 범위를 확대하고자 하는 경우 5 ℃ 단위로 하여야 한다.12. 에어로졸발생기(지지장치 제외)의 질량은 설계값의 (-2 ∼ 5) % 이어야 한다.', '제3조(온습도시험) 자동소화장치를 (25 ± 3) ℃, 상대습도 (93 ± 3) %에서 12시간 보존하는 것과 (사용상한온도 ± 3) ℃, 상대습도 (93 ± 3) %에서 12시간 보존하는 것을 1사이클로 하여 10사이클 반복하고 상온에서 (12 ± 0.5)시간 동안 방치 후 방사시험을 실시하는 경우 외관상 균열, 변형 및 작동에 이상이 없고 유효하게 방사되어야 하며 방출구로부터 화염이 나오지 않아야 한다.', '제4조(저온시험) 자동소화장치를 -20 ℃와 사용하한온도 중 낮은 온도(허용오차는 -2 ℃ ∼ 0 ℃를 적용한다)에서 24시간 보존한 후 방사시험을 실시하는 경우 외관상 균열, 변형 및 작동에 이상이 없고 유효하게 방사되어야 하며 방출구로부터 화염이 나오지 않아야 한다.', '제5조(에어로졸발생기의 가속노화시험) ① 가속노화시험에 의한 자동소화장치의 사용 수명은 10년 이상이어야 하며 5년 단위로 증가시켜 25년까지 설정할 수 있다.② 에어로졸발생기는 다음 식에 의하여 계산되는 노화기간(t) 동안 노화온도(T)에서 노화시키는 경우, 부식되거나 도막이 벗겨지지 아니하여야 하며 (20 ± 3) ℃에서 16시간 이상 방치 후 방사시험을 실시하는 경우 외관상 균열, 변형 및 작동에 이상이 없고 유효하게 방사되어야 하며 방출구로부터 화염이 나오지 않아야 한다.', '제6조(부식시험) ① 에어로졸발생기와 감지부를 KS D 9502[염수 분무 시험 방법(중성, 아세트산 및 캐스 분무 시험)]에 의하여 (5 ± 1) wt%의 중성 염수분무에 (240 ± 2)시간 동안 노출하는 때 부식이 생기지 아니하여야 하며, 방사시험을 실시하는 경우 기능에 이상이 없어야 한다. 다만 내식성 재질의 부품인 경우에는 당해 시험을 생략할 수 있다.② 아연을 15 wt% 이상 함유한 황동 부품은 암모니아 응력균열시험을 10일간 실시하고, 25배 확대하여 관찰하는 경우 균열이 없어야 한다. 다만, 균열이 기준에서 정하는 제품의 기능에 영향을 미치지 않을 정도의 경우는 허용된다.', '제7조(소화시험) 자동소화장치는 별표 1에서 정한 소화시험을 하는 경우 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. A급 소화시험목재 및 중합재료에 대한 소화시험 결과가 다음에 적합할 것가. 목재 소화시험은 소화약제 방출종료시간으로부터 600초 이내에 소화되고 잔염이 없어야 하며, 재연되지 아니할 것나. 중합재료 소화시험은 소화약제 방출종료시간으로부터 60초 이내에 소화되고 잔염이 없어야 하며(단, 내부 2개의 중합재료상단의 불꽃은 180초 이내에 소화되어야 한다), 방출종료시간으로부터 600초 이내에 재연되지 아니할 것2. B급 소화시험소화약제 방출종료시간으로부터 30초 이내에 소화되고 재연(잔염을 포함한다)되지 아니할 것', '제8조(합성수지노화시험) 자동소화장치의 밸브 및 밸브부품, 고체에어로졸 저장용기, 열감지튜브, 지지장치(Bracket)에 사용하는 합성수지는 그 특성에 따라 다음 각 호의 시험을 실시한 후 (60 ± 5) ℃ 및 상대 습도 (50 ± 5) %의 공기 중에서 24시간 동안 보존하는 경우에 변형 또는 균열 등이 없고 방사성능, 지지장치 성능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.1. 공기가열노화시험시료를 (100 ± 5) ℃의 공기오븐에 180일 동안 노화시킨다. 다만, 시료가 100 ℃의 온도에서 견디지 못하는 재료의 것은 (87 ± 5) ℃의 공기오븐에 430일 동안 노화시킨다.2. 내후성시험시료를 (63 ± 5) ℃에서 2등 카본-아크로부터 방사되는 자외선에 17분간 노출하고 분사되는 물에 3분간 노출하는 것을 1싸이클(20분)로 하거나 크세논램프로부터 자외선에 102분 노출하고 물에 18분간 노출하는 것을 1싸이클(120분)로 하여 720시간 시험을 한다.', '제9조(압력스위치) 자동소화장치에 압력스위치방식의 경보장치를 사용하는 경우 다음 각 호에 적합하거나 이와 동등 이상의 성능이 있는 것이어야 한다.1. 689 kPa에서 50시간 동안 연속으로 작동시킨 후 최대 작동압력의 75 % ∼100 %에서 1시간 동안 연속으로 작동시키는 경우 부품의 파손 및 기능에 이상이 없어야 한다.2. 음향장치가 사용되는 경우 최소사용압력 및 온도 조건에서 3.05 m 이격하여 측정한 음압은 90 dB 이상이어야 한다.', '제10조(지지장치) 지지장치는 총중량의 5배와 45.3 kg 중 무거운 하중을 5분간 가하는 경우 변형, 영구 손상이 없어야 한다.', '제11조(진동내구시험) 자동소화장치는 다음 표에서 정하는 진동을 가하는 경우 내용물이 새거나, 균열, 파손 또는 현저한 변형이 생기지 않아야 하고, 방사시험을 실시하는 경우 유효하게 방사되어야 하며 방출구로부터 화염이 나오지 않아야 한다.', '제12조(최대누설면적 결정시험) 자동소화장치를 별표 2와 같이 설치하여 수동으로 작동시키고 방출종료 후 캔소화모형에 설치된 점화장치를 5초 간격으로 점화시키는 경우 10분 이상 점화되지 아니하여야 한다.', '제13조(명판) 자동소화장치에 부착되는 명판은 다음 각 호에서 정하는 시험을 하는 경우 적합하여야 한다.1. 명판노출시험명판을 (23 ± 2) ℃ 및 상대 습도 (50 ± 2) % 에서 72시간 노출시킨 후 다음 각 목의 조건을 적용하여 시험하는 경우 명판의 오염, 흐려짐, 기포와 같은 현저한 변질이 없어야 하며 모서리의 균열이나 말림이 없어야 한다.가. (-40 ± 2) ℃에서 24시간[사용하한온도가 -40 ℃ 이하인 경우 (-54.9 ± 2) ℃를 적용]나. (60 ± 2) ℃ 및 상대 습도 (97 ± 3) % 에서 42일다. (87 ± 1) ℃에서 90일라. 제8조제2호의 합성수지노화시험에서 정하는 내후성시험마. (23 ± 2) ℃의 물에서 48시간 동안 침지2. 명판부착시험가. 명판을 (23 ± 2) ℃ 및 상대습도 (50 ± 2) % 에서 72시간 노출시킨 후 명판의 부착력은 0.18 N/mm 이상의 평균 부착력을 유지하여야 하며 명판을 제거하는 경우 명판이 파손되는 구조이어야 한다.나. 제1호의 명판노출시험을 실시한 후 명판을 (23 ± 2) ℃ 및 상대습도 (50 ± 2) % 에서 24시간 이상 노출하였을 때 명판의 부착력은 0.09 N/mm 이상의 평균 부착력을 유지하여야 한다.3. 명판마모시험코팅되어 있지 아니한 명판의 경우 (23 ± 2) ℃ 및 상대습도 (50 ± 2) % 에서 72시간 노출시킨 후 다음 각 목의 시험을 적용하는 경우 손상되지 아니하고 읽을 수 있는 상태를 유지하여야 한다.가. 사포 양 끝에 0.45 kg의 하중을 걸어 500회 반복하는 시험나. 가정용 세척제를 묻힌 천 양 끝에 0.45 kg의 하중을 걸어 500회 반복하는 시험', '제14조(다른 기준의 적용) 이 기준에서 정하여지지 아니한 것은 「고체에어로졸자동소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」을 따른다.', '제15조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방청장이 이를 정한다.', '제16조(재검토 기한) 소방청장은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. ']


개정문

⊙소방청고시 제2022-30호(2022.12.1.)

소방용품의 우수품질인증 기술기준 31개 고시 일괄 개정

제1조부터 제5조까지 생략

제6조(「고체에어로졸자동화장치의 우수품질인증 기술기준」의 개정) 고체에어로졸자동화장치의 우수품질인증 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

  제1조를 다음과 같이 한다.

  제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제43조 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제27조ㆍ제29조제1항에 따른 고체에어로졸자동소화장치의 우수품질인증 기술기준에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제7조부터 제31조까지 생략

          부칙

이 고시는 2022년 12월 1일부터 시행한다.


별표

별표 0001: 소화시험(제7조 관련)

[별표 1] 소화시험(제7조 관련)

1. 소화시험설비

  1.1. 한변의 길이는 4 m이상, 체적은 100 m3 이상으로 제작하여야 한다.(단, 높이는 최소 3.7 m 이상으로 할 것) 

  1.2. 과압배출구가 설치되어야 한다.

  1.3.방출구는 화원에 직접 방사되지 않아야 한다.(화원에 직접 방사되는 형태의 제품의 경우 추가적인 차폐장치를 설치한다.)

2. A급의 소화시험

  2.1. 목재화재의 제1소화시험

   2.1.1. 소화시험에 사용하는 목재는 수분함유율이 9 % ∼ 13 %인 소나무 또는 가문비나무를 사용하며 38 mm × 38 mm × 300 mm 크기의 목재를 사용한다.

   2.1.2. 한단에 4개씩 균등하게 배열하고 8단으로 교차하여 배치하며 바깥쪽모서리를 맞추어 붙이고 바닥으로부터 50 mm에 목재를 위치시킨다.

   2.1.3. 목재의 점화는 목재를 지지하고 있는 네 개의 벽돌(높이 51 mm) 중앙에 113.5 g의 신문지 조각에 236 mL의 에칠알콜로 목재와 신문지에 점화하고 점화 후 120초 동안 연소시킨다. 

   2.1.4. 목재 화재시험의 탁자형 차폐장치(Table baffle)는 그림과 같이 금속판으로 (760 mm × 850 mm × 760 mm) (폭 × 높이 × 깊이)이어야하며 상부금속판은 760 mm × 760 mm으로 네면과 바닥은 열려있어야 한다.

   2.1.5. 외부 차폐막(External baffle)은 그림과 같이 높이 30 cm, 폭 95 cm의 정사각형 구조이며 상부 차폐막은 하부 차폐막에 대하여 45도 회전되어 설비되며 바닥에서 9 cm 이격 하여 설치한다.

   2.1.6. 목재 소화시험모형은 2개가 사용되며 하나는 수직차폐판(Floor-to-ceiling baffle) 뒤에 다른 하나는 폴리카보네이트(금속) 차단막((Polycarbonate(Metal) baffles)) 안에 위치시킨다.

   2.1.7. 소화약제 방출 종료 후 600초 이내에 소화되어야 하며 재연하지 않아야 한다. 

┌───────────────────────────────┐

│                                                              │

│                                                              │

│1. 탁자형 차폐장치(Table baffle)                              │

│2. 제1소화시험목재 모형(Wood crib, 4열 8단)                   │

│3. 벽돌(Brick)                                                │

│4. 폴리카보네이트(금속) 차단막〔Polycarbonate(Metal) baffles〕│

│5. 신문지조각(Shredded newspaper)                             │

└───────────────────────────────┘

   [목재화재의 제1소화시험 세부모형](단위: cm)                    

┌─────────────────────────────┐

│                                                          │

│┌┬──────────────────────────┐│

│││1.목재 제1소화시험모형(Wood crib Location)          ││

│├┼──────────────────────────┤│

│││2.폴리카보네이트(금속) 차단막〔Polycarbonate(Metal) ││

│││baffles〕                                           ││

│├┼──────────────────────────┤│

│││3.탁자형 차폐장치(Table baffle)                     ││

│├┼──────────────────────────┤│

│││4.수직차폐장치(Floor-to-ceiling baffle)             ││

│└┴──────────────────────────┘│

└─────────────────────────────┘

  [목재화재의 제1소화시험모형의 배치]                         

  2.2. 목재화재의 제2소화시험

   2.2.1. 소화시험에 사용하는 목재는 수분함유율이 9 %∼ 13 %인 소나무 또는 가문비나무를 사용하며 40 mm × 40 mm × (450 ± 50) mm 크기의 목재를 사용한다.

   2.2.2. 한단에 6개씩 균등하게 배열하고 4단으로 교차하여 배치하며 바깥쪽모서리를 맞추어 붙인다.

   2.2.3. 소화시험모형은 점화용 연소대에 점화 후 360초 동안 예비연소시킨 후에 설비를 작동시켜 시험한다. 예비연소는 시험실 밖에서 실시하고 예비연소 종료 15초전 시험실 중앙에 넣어 시험한다.

   2.2.4. 예비연소는 연소면적이 0.25 m2인 정방형 팬(Square Steel Pan)에 12.5 L의 물과 1.5 L의 n-헵탄을 부어 목재가 연소되도록 하며, 목재하부로부터 팬 상부까지의 거리는 300 mm이고 바닥까지의 거리는 600 mm이다.

   2.2.5. 소화약제 방출 종료 후 600초 이내에 소화되어야 하며 재연하지 않아야 한다.

  2.3. 중합재료의 소화시험

  [중합재료의 물성]                                                           

┌──┬────┬───┬───────┬────────┬────────┐

│중합│색상    │밀도  │착화시간      │평균열방출율    │유효순연소열    │

│재료│        │(g/㎤)├──┬────┼───┬────┼───┬────┤

│    │        │      │초  │허용오차│kW/㎡ │허용오차│MJ/kg │허용오차│

┝━━┿━━━━┿━━━┿━━┿━━━━┿━━━┿━━━━┿━━━┿━━━━┥

│PMMA│흑색    │1.19  │77  │± 30 % │286   │± 25 % │23.3  │± 25 % │

├──┼────┼───┼──┼────┼───┼────┼───┼────┤

│PP  │흰색    │0.905 │91  │± 30 % │225   │± 25 % │39.6  │± 25 % │

├──┼────┼───┼──┼────┼───┼────┼───┼────┤

│ABS │베이지색│1.04  │115 │± 30 % │484   │± 25 % │29.1  │± 25 % │

├──┴────┴───┴──┴────┴───┴────┴───┴────┤

│                                                                    │

│ 1. PMMA : Polymethylmethacrylate                                         │

│ 2. PP : Polypropylene, 착색하지 아니한다.                                │

│ 3. ABS : Acrylonitrile-butadiene-styrene polymer, 착색하지 아니한다.     │

│ 4. 콘칼로리미터(Cone calorimeter) 열원 노출조건 : 25 kW/㎡               │

│ 5. 평균열방출률의 열원노출시간 : 착화시점에서 180초까지                  │

└─────────────────────────────────────┘

   2.3.1. 소화시험에 사용하는 중합재료는 다음의 3가지를 사용한다. 

   2.3.2. 소화시험에 사용하는 중합체로 된 연료의 규격은 (405 ± 5) mm × (200 ± 5) mm × (10 ± 1) mm 크기로 그림과 같이 4개를 배치한다.

   2.3.3. 소화시험 연료는 두께 2 mm ∼ 3 mm의 금속판으로 만들어진 틀안에 위치하여야 하고 틀의 규격은 380 mm × 850 mm × 610 mm의 크기로 그림과 같이 바닥과 양면이 개방되어 있는 구조이다.

   2.3.4. 소화시험 틀의 지지대를 이용하여 바닥으로부터 203 mm 높이에 소화시험 틀을 설치하고 소화시험연료를 그림과 같이 차폐막 안에 위치하여야 한다. 두개의 차폐막은 950 mm의 정방형에 높이 305 mm의 크기로 바닥에서 90 mm 띄워진 위치에서 연료와 평형하게 배치하고 두개의 차폐막은 45°를 회전해서 설치한다.

   2.3.5. 점화용 연소대는 2 mm 두께의 스테인레스 재질로 하며 연소대 내부의 수치는 51 mm × 112 mm이고 깊이는 21 mm 이며 중합재료로부터 12 mm 아래에 위치한다.

   2.3.6. 점화용 연소대에 물 40 mL와 햅탄 6 mL를 넣고 점화한다.

   2.3.7. 소화모형은 점화용 연소대에 점화 후 210초 동안 예비연소 후 개구부를 닫고 자동소화장치를 작동하여 시험한다. 다만 예비연소는 소화시험실 안에서 실시한다.

   2.3.8. 방출 종료 후 60초 이내에 소화되어야 하며 600초 이내에 재연하지 않아야 한다.

   2.3.9. 고분자 시료의 중량 손실이 방출이 끝난 후 10초와 600초 사이에 15.0 g을 초과하는 경우 재시험한다.

┌────────────────────────────────────┐

│                                                                        │

│                                                                        │

│                                                                        │

│1. 상부와 양면이 금속판으로 된 금속플래임 커버                          │

│  (Channel metal frame covered with metal sheeting on top and two sides)│

│2. 금속앵글플래임(Metal angle frame)                                    │

│3. 연료가이드바(Fuel guide bars)                                        │

│4. 점화용 연소대(Heptane pan)                                           │

│5. 지지대 및 로드셀(Support or Load cell)                               │

└────────────────────────────────────┘

  [중합재료 소화시험모형] (단위: mm)                                        

┌────────────────────────────────────┐

│   a) 앞면, 옆면, 단면도                                                │

│                                                                        │

│  b) 연료가이드의 세부도면                                              │

│                                                                        │

│                                                                        │

│1. 수직 금속앵글플래임(Vertical metal angle frame)                      │

│2. 연료가이드바(앵글형태)〔Fuel guide bars(angle form)〕                │

│3. 연료가이드바(U형태)(Fuel guide bars(U-form))                         │

└────────────────────────────────────┘

  [중합재료지지대의 세부모형] (단위: mm, 금속두께: 3 mm)                    

┌───────────────────────────────────┐

│                                                                      │

│                                                                      │

│ 1. 폴리카보네이트 또는 금속 차단막(Polycarbonate or metal baffles)   │

│ 2. 블록(Cinder block)                                                │

└───────────────────────────────────┘

  [중합재료 차폐막모형] (단위: mm)                                        

3. 유류화재의 소화성능시험

  3.1. 소화시험은 0.25 m2의 정사각형, 높이 100 mm, 두께 6 mm의 철제모형에 12.5 L의 n-헵탄을 넣고 소화시험실 바닥에서 600 mm 높이로 소화시험실 중앙에 설치한다.

  3.2. 소화모형의 n-헵탄에 점화하여 30초간 예비연소 후 개구부를 닫고 즉시 소화약제를 방출시켜 기준에 적합 여부를 확인한다.

  3.3. 방출 종료 후 30초 이내에 소화되어 재연하지 않아야 한다.

┌──────────────────┐

│                                    │

└──────────────────┘

  [유류화재 소화시험모형] (단위 : mm)   

별표 0002: 최대누설면적 결정시험의 시험실 배치(제12조 관련)

[별표 2] 최대누설면적 결정시험의 시험실 배치(제12조 관련)

┌───┬────────────────────┬─────────────┐

│구분  │시험실의 구성도                         │비고                      │

┝━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┥

│개략도│                                        │-천장과 측면에 동일 면적  │

│      │                                        │및 형태의 개구부 2개를    │

│      │                                        │설치한다.                 │

│      │                                        │-캔소화모형은 장변 양쪽   │

│      │                                        │벽면에 설치한다.          │

│      │                                        │-자동소화장치는 설치매뉴  │

│      │                                        │얼을 고려하여 설치한      │

│      │                                        │다.                       │

│      │                                        │-소화약제량은 B급 소화    │

│      │                                        │밀도를 적용한다.          │

├───┼────────────────────┼─────────────┤

│평면도│                                        │-천정 개구부는 자동소화   │

│      │                                        │장치의 설치위치를 고려    │

│      │                                        │하여 설치하며, 캔소화     │

│      │                                        │모형은 장변의 중앙에      │

│      │                                        │설치한다.                 │

│      │                                        │-개구부의 면적은 신청값   │

│      │                                        │을 적용하며 가로 및 세    │

│      │                                        │로 비율은 1:2 이하이어    │

│      │                                        │야 한다.                  │

├───┼────────────────────┼─────────────┤

│정면도│                                        │-고체에어로졸자동소화장   │

│      │                                        │치의 형식승인 및 제품     │

│      │                                        │검사의 기술기준 제23조    │

│      │                                        │에서 정하는 캔소화모형    │

│      │                                        │을 사용한다.              │

│      │                                        │-캔소화모형의 상단에 점   │

│      │                                        │화장치를 장착하여 일정    │

│      │                                        │간격(5초)으로 점화가 가   │

│      │                                        │능하도록 한다.            │

│      │                                        │-캔소화모형은 장변의 양   │

│      │                                        │쪽 벽면에 시험실 높이     │

│      │                                        │의 10 %, 50 %, 90 % 지    │

│      │                                        │점에 3개씩 6개를 설치     │

│      │                                        │한다.                     │

├───┼────────────────────┼─────────────┤

│측면도│                                        │-측면 개구부는 단변 벽    │

│      │                                        │면의 중앙 하단에 설치     │

│      │                                        │한다.                     │

├───┼────────────────────┼─────────────┤

│최대누│                                        │-최대누설면적(Amax)은 체  │

│설면적│  Amax =  A × 2                        │적당 개구부 면적          │

│      │        ─────                      │(m2/m3)로 표현한다.       │

│      │          V                             │                          │

│      │                                        │                          │

│      │ ※ 최대누설면적(m2/m3) = 전체 개구부의 │                          │

│      │면적(m2) / 시험실의 체적(m3)            │                          │

├───┼────────────────────┴─────────────┤

│비고  │1 : 캔소화모형(Test can)                                            │

│      │2 : 개구부(m2)                                                      │

│      │a : 시험실의 장변(m), 4 m 이상                                      │

│      │b : 시험실의 단변(m), 4 m 이상                                      │

│      │c, d : 개구부의 가로 및 세로(m)                                     │

│      │H : 시험실의 높이(m), 3.7 m 이상                                    │

│      │A : 개구부의 면적(m2, A = c × d), c 와 d의 비율은 1:2 이하         │

│      │V : 시험실의 체적(m3, a × b × H), 100 m3이상                      │

│      │Amax : 최대누설면적(m2/m3)                                          │

└───┴──────────────────────────────────┘


부칙

['부칙 이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.', '부칙 (정부조직개편에 따른 「유ㆍ도선의 규격 및 시설ㆍ설비 기준」 등의 정비에 관한 고시 제정안)제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.제2조 생략제3조 생략', '부칙 (정부조직개편에 따른 복수의무인증제품의 인증방법 및 국가통합인증마트 표시요령 등의 정비에 관한 고시 제정)이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.', '        부칙 (소방용품의 우수품질인증 기술기준 31개 고시 일괄 개정)이 고시는 2022년 12월 1일부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20141023', '20150106', '20170726', '20181214', '20221201'] (공포번호: ['2014-35', '2015-1', '2017-1', '2018-35', '2022-30'])