# 도시가스의 품질기준 등에 관한 고시
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20200203, 시행일자=20200311, 소관부처=산업통상자원부)
행정규칙번호: 2020-12
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 도시가스의 품질기준 등에 관한 고시
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20200203
발령번호: 2020-12
시행일자: 20200311
소관부처: 산업통상자원부
담당부서기관: 산업통상자원부(가스산업과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 고시는 도시가스사업법」(이하 "법"이라 한다) 제25조제1항, 같은 법 시행령(이하 "영"이라 한다) 제1조의2제2호 및 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 별표 10제4호에 따라 산업통상자원부 장관에게 위임한 도시가스의 품질검사기준 및 품질검사에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다', '제2조(적용대상) ① 법 제25조의2제1항에 따른 도시가스의 품질검사는 가스도매사업자, 석유가스를 제조하는 일반도시가스사업자, 도시가스충전사업자, 나프타부생가스ㆍ바이오가스제조사업자, 합성천연가스제조사업자, 자가소비용직수입자 및 액화천연가스냉열이용자(이하 "도시가스사업자등"이라 한다)에 대해 적용한다.② 법 제25조의2제2항에 따른 도시가스의 품질검사는 도시가스사업자, 자가소비용 직수입자 또는 도시가스사용자에 대해 적용한다.', '제3조(도시가스 품질기준) 도시가스의 품질검사 기준은 별표 1과 같다.', '제4조(품질검사 방법) 도시가스의 품질검사 방법은 별표 2와 같다.', '제5조(품질검사 시기 등) ① 법 제25조의2제1항에 따른 도시가스의 품질검사 시기는 규칙 별표 10 제1호에 따른다.② 법 제25조의2제2항에 따른 도시가스의 품질검사는 산업통상자원부장관, 시ㆍ도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 도시가스의 품질유지를 위하여 필요하다고 인정하는 때에 실시하되, 시료채취, 검사 등 실질적인 품질검사는 품질검사기관과 협조하여 실시할 수 있다.', '제6조(품질검사 장소) 품질검사는 품질검사기관의 시험실에서 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 이동시험장비로 검사가 가능한 경우에는 현장에서 품질검사를 할 수 있다.', '제7조(시료채취 및 보관) ① 도시가스의 시료채취는 천연가스-시료채취 지침서(KS I ISO 10715) 또는 오일 에어로졸 성분의 시험법(ISO 8573-2)에 따른다.② 시료는 10 리터 이하의 시료용기에 1.0 MPa 이하의 압력으로 채취한다.③ 시료는 검사용 및 보관용으로 총 2개를 채취한다. 다만, 도시가스사업자등의 요청이 있을 때에는 1개를 추가로 채취할 수 있다.④ 품질검사기관은 보관용 시료를 봉인된 상태로 보관한다.⑤ 도시가스충전사업자와 같이 별도의 검사용 및 보관용 시료를 채취하지 않는 경우에는 제2항 ∼ 제4항 규정 적용을 제외한다.', '제8조(품질검사 결과판정) 품질검사기관은 품질검사결과를 판정하는 데에 있어 제4조에 따른 도시가스의 품질검사 기준 각 항목별 허용기준과 같은 소수점 자릿수로 비교하여 판정한다.', '제9조(품질검사결과의 통지) 품질검사기관은 품질검사 결과를 판정한 날로부터 10일 이내에 검사를 신청한 도시가스사업자등에게 품질검사 결과를 알려야 한다.', '제10조(이의검사) ① 도시가스사업자등(도시가스충전사업자는 제외한다)은 검사기관으로부터 통보받은 품질검사결과에 대하여 이의가 있는 경우에는 검사결과를 통보받은 날부터 15일 이내에 1회에 한하여 품질검사기관에 이의검사를 신청할 수 있다.② 품질검사기관은 제1항에 따른 이의검사 신청이 있는 경우에 당해 검사기관에서 보관중인 보관용 검사시료를 사용하여 이의검사를 실시한다.③ 품질검사기관은 이의검사 신청자가 시료 보관 상태에 대하여 확인하고자 하는 경우에는 당사자에게 확인시켜준 후 검사하여야 하며, 당해 검사시료의 최초 시험항목을 담당했던 자는 이의검사에서 동일 항목을 시험할 수 없다.', '제11조(재검토기한) 산업통상자원부장관은 이 고시에 대하여 2016년 2월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 2월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


개정문

⊙산업통상자원부 고시 제2020-12호

  산업통상자원부 고시 제2019-76호(2016. 5. 13.) 중 일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

    2020년 2월 3일

          산업통상자원부장관

「도시가스의 품질기준 등에 관한 고시」 일부개정

 가. 도시가스 품질검사 대상에 도시가스충전사업자를 포함(안 제2조)

 나. 도시가스 품질검사 검사항목에 부취농도 허용기준 완화 및 품질검사 관련 근거를 최신규격을 따르도록 관련 근거 정비(안 별표 1 및 별표 2)

          부칙

이 고시는 2020년 3월 11일부터 시행한다.


별표

별표 0001: 도시가스 품질검사 기준

［별표 1］

도시가스 품질검사 기준

┌───────┬─────────┬──────────────────────────────┐

│검사항목      │단 위             │허용 기준                                                   │

├───────┼─────────┼──────────────────────────────┤

│열량          │MJ/㎥             │ 법 제20조제1항에 따라 산업통상자원부장관 또는 시ㆍ도지     │

│              │(0 ℃, 101.3 kPa) │사의 승인을 받은 공급규정에서 정하는 열량                   │

├───────┼─────────┼──────────────────────────────┤

│웨버지수      │MJ/㎥             │51.50~56.52 (12,300~13,500 kcal/m3)                         │

│              │(0 ℃, 101.3 kPa) │(자동차 연료용은 제외)                                      │

├───────┼─────────┼──────────────────────────────┤

│전유황        │mg/㎥             │30 이하                                                     │

│              │(0 ℃, 101.3 kPa) │                                                            │

├───────┼─────────┼──────────────────────────────┤

│부취농도      │mg/㎥             │1. 4∼30 (TBM＋THT), 단 액화천연가스 출하장소는 제외한      │

│              │(0 ℃, 101.3 kPa) │다                                                          │

│              │                  │2. 4∼30 [(MES+DMS+TBM＋THT)]: 바이오가스, 나프타부생가스에 │

│              │                  │3. 3∼13[(MES+DMS+TBM＋THT)]: 제2호 외의 경우               │

├───────┼─────────┼──────────────┬───────────────┤

│이산화탄소    │mol-%             │2.5 이하                    │1MPa미만의                    │

├───────┼─────────┼──────────────┤도시가스배관에서는            │

│산소          │mol-%             │0.03 이하(LPG+Air : 10 이하)│각 검사항목을 합하여          │

├───────┼─────────┼──────────────┤3.53 이하                     │

│질소          │mol-%             │1.0 이하(LPG+Air : 35 이하) │(다만, 산소는 0.5             │

│              │                  │                            │이하로 한다)                  │

├───────┼─────────┼──────────────┴───────────────┤

│탄화수소      │-                 │-5. ℃ 이하, up to 7 MPa                                    │

│이슬점        │                  │ (LPG+Air : -5 ℃ 이하, up to 0.7 MPa)                      │

├───────┼─────────┼──────────────────────────────┤

│수분이슬점    │-                 │-12 ℃ 이하, up to 7 MPa                                    │

│              │                  │(LPG+Air : -12 ℃ 이하, up to 0.7 MPa)                      │

├───────┼─────────┼──────────────────────────────┤

│암모니아      │mg/㎥             │검출되지 않음                                               │

│              │(0 ℃, 101.3 kPa) │                                                            │

├───────┼─────────┼──────────────────────────────┤

│할로겐 총량   │mg/㎥             │10 이하                                                     │

│              │(0 ℃, 101.3 kPa) │                                                            │

├───────┼─────────┼──────────────────────────────┤

│실록산        │mg/㎥             │10 이하                                                     │

│              │(0 ℃, 101.3 kPa) │                                                            │

├───────┼─────────┼──────────────────────────────┤

│오일          │mg/kg             │50 이하                                                     │

├───────┼─────────┼──────────────────────────────┤

│기타(수소,    │mol-%             │1.0 이하                                                    │

│아르곤,       │                  │ (다만, 수소의 경우 고압의 가스공급시설에서는 “검출되지    │

│일산화탄소 등)│                  │않음”을 원칙으로 한다.)                                    │

└───────┴─────────┴──────────────────────────────┘

비고

1. 나프타부생가스ㆍ바이오가스제조사업자가 기존 도시가스 배관에 섞이지 않고 전용배관으로 나프타부생가스ㆍ바이오가스를 공급하는 경우에는 한국가스안전공사의 사전 검토를 거쳐 품질기준을 일반도시가스사업자를 포함한 해당 도시가스 수요자와 협의하여 정하고 그 품질기준에 적합하게 공급 하여야 한다.

2. 합성천연가스제조사업자가 기존 도시가스 배관에 섞이지 않고 전용배관으로 합성천연가스를 공급하는 경우에는 한국가스안전공사의 사전 검토를 거쳐 품질기준을 해당 합성천연가스 수요자와 협의하여 정하고 그 품질기준에 적합하게 공급하여야 한다.

3. 도시가스충전사업자에 대해서는 오일항목만 검사하며, 도시가스충전사업자 외의 도시가스사업자 등에 대해서는 오일항목을 검사하지 않는다.

별표 0002: 도시가스 품질검사 방법

［별표 2］

도시가스 품질검사 방법

┌─────────┬──────────┬───────────────────┐

│검사항목          │관련 근거(규격)     │검사방법                              │

├─────────┼──────────┼───────────────────┤

│열량              │KS I ISO 6976       │품질검사기관에서 확인한 자동열량      │

│                  │                    │측정기에 의해 측정ㆍ기록한 열량(제    │

│                  │                    │7조제2호의 검사는 제외) 및 GC로       │

│                  │                    │성분 분석 후 열량 계산                │

├─────────┼──────────┼───────────────────┤

│웨버지수          │KS I ISO 6976       │GC로 성분 분석 후 웨버지수 계산       │

├─────────┼──────────┼───────────────────┤

│전유황            │KS I ISO 19739      │GC 또는 전황량 분석기로 분석          │

│                  │ASTM D 4468         │                                      │

├─────────┼──────────┼───────────────────┤

│부취농도          │KS I ISO 19739      │GC로 성분 분석                        │

├─────────┼──────────┼───────────────────┤

│이산화탄소        │KS I ISO 6974-6     │GC로 성분 분석                        │

│                  │ASTM D 1945         │                                      │

├─────────┼──────────┼───────────────────┤

│산소              │KS I ISO 6974-6     │GC로 성분 분석                        │

│                  │ASTM D 1945         │                                      │

├─────────┼──────────┼───────────────────┤

│질소              │KS I ISO 6974-6     │GC로 성분 분석                        │

│                  │ASTM D 1945         │                                      │

├─────────┼──────────┼───────────────────┤

│탄화수소          │KS I ISO 6570       │중량법에 의한 이슬점 측정             │

│이슬점            │KS I ISO 11150      │GC를 통한 성분 분석 후 계산방법       │

│                  │KS I ISO 23874      │                                      │

├─────────┼──────────┼───────────────────┤

│수분이슬점        │KS I ISO 10101-3    │칼피셔법(전하량법),레이져센서,        │

│                  │ASTM D 5454         │CRDS에 의한 수분측정                  │

│                  │KS I ISO 18453      │수분 측정을 통한 이슬점 계산          │

│                  │ASTM D 7941/D7941M  │                                      │

├─────────┼──────────┼───────────────────┤

│암모니아          │KS I ISO 7996       │IR 또는 GC, 화학발광법, 레이져센서,   │

│                  │ASTM D 7941/D7941M  │CRDS를 통한 분석                      │

├─────────┼──────────┼───────────────────┤

│할로겐 총량       │KS C 2375           │GC-ECD를 통한 분석                    │

├─────────┼──────────┼───────────────────┤

│실록산            │품질검사기관에서 정 │GC-FID 또는 GC/MSD로 분석             │

│                  │하는 규격           │                                      │

├─────────┼──────────┼───────────────────┤

│오일              │ISO 8573-2          │유량계로  적산된 가스량과 필터 등     │

│                  │                    │에 의해 검출된 오일량을 저울로 측     │

│                  │                    │정하여 계산                           │

├─────────┼──────────┼───────────────────┤

│기타(수소, 아르곤,│KS I ISO 6974-6     │GC, 또는 레이져센서, CRDS로 성분 분석 │

│일산화탄소 등)    │ASTM D 1945         │                                      │

│                  │ASTM D 7649-10      │                                      │

│                  │ASTM D 7833         │                                      │

│                  │ASTM D 7941/D7941M  │                                      │

└─────────┴──────────┴───────────────────┘

비고

 도시가스 품질검사 방법의 관련 근거(규격)는 최신규격을 따른다


부칙

['부칙 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.', '부칙 제1조 (시행일) 이 고시는 2019년 1월 1일부터 시행한다.', '부칙 제1조 (시행일) 이 고시는 2019년 7월 1일부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 2020년 3월 11일부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20120208', '20140902', '20141008', '20151231', '20160121', '20181231', '20190513', '20200203'] (공포번호: ['2012-19', '2014-157', '2014-183', '2015-287', '2016-13', '2018-246', '2019-76', '2020-12'])