# 함정 먹는 물 관리 규칙
(행정규칙구분=예규, 공포일자=20211012, 시행일자=20211012, 소관부처=해양경찰청)
행정규칙번호: 77
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 함정 먹는 물 관리 규칙
행정규칙종류: 예규
발령일자: 20211012
발령번호: 77
시행일자: 20211012
소관부처: 해양경찰청
담당부서기관: 해양경찰청(장비관리과)
현행여부: Y

조문내용:
[' 제1장 총칙', '제1조(목적) 이 규칙은 함정 승조원이 물을 안심하고 마실 수 있도록 먹는 물 계통(배관시설 및 저장탱크) 세척과 수질검사 등을 정기적으로 실시하여 함정 먹는 물을 체계적으로 관리하는 것을 목적으로 한다.', '제2조(적용) 함정 저장탱크 및 설치운용 중인 정수기가 있는 함정에 적용한다.', '제3조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.1. "함정"이란 해양경비안전 업무수행을 위하여 운용되는 선박(부선 및 부선거를 포함한다)을 말한다.2. "먹는 물"이란 먹는 데에 통상 사용하는 자연 상태의 물, 자연 상태의 물을 먹기에 적합하도록 처리한 수돗물 등을 말한다.3. "저장탱크"란 물, 가스, 기름 따위를 넣어두는 큰 용기를 말한다.4. "정수기"란 물리적ㆍ화학적 또는 생물학적 과정을 거치거나 이들을 결합한 과정을 거쳐 먹는 물을 수질기준에 맞게 하는 기구로서, 유입수(流入水) 중에 함유된 오염물질을 감소시키는 기능을 가진 것을 말한다.', '   제2장 함정 먹는 물의 수질관리', '제4조(함정 저장탱크 수질관리) ① 육상 정수장 등에서 공급되는 수도배관, 함정 연결호스, 먹는 물 저장탱크 투입구에 해수 등 불순물 유입에 유의하고 항시 깨끗하게 관리한다.② 함정 먹는 물 수급용 연결 호스는 다른 용도로 사용하지 못하며 호스 내부에 물기가 없도록 건조시켜 보관한다.③ 함정 먹는 물 저장탱크는 크기와 위치에 관계없이 반기 1회 이상 내부 청소를 하여야 한다.④ 함정 먹는 물 계통으로 연결되는 배관의 세척방법은 고압 세척으로 내부 이물질을 제거한다.', '제5조(함정 정수기 수질관리) ① 함정 정수기는 제작사에서 제시한 기준에 따라 관리한다.② 함정 정수기 필터는 주기적으로 교체 하여야 하며 예비량을 확보한다.', '제6조(관리책임자 임무) ① 함정 정수기 먹는 물 관리책임자는 부장으로 하고 함정 저장탱크(배관계통을 포함한다.) 먹는 물 관리책임자는 기관장으로 한다. 단, 관리책임자가 일정기간 임무수행 할 수 없는 경우 업무대행자를 지정하여 함정 정수기 먹는 물 관리에 지속성을 유지하여야 한다.② 관리책임자의 임무는 다음 각 호와 같다.1. 함정 먹는 물 저장탱크 잔류염소측정, 소독약(클로르칼키 등) 투여2. 함정 먹는 물 수질검사 의뢰 및 수질검사 성적서 관리3. 함정 먹는 물 수질관리상태 기록 및 청결유지 계획 수립ㆍ실적보고가. 세척과정 사진촬영 및 먹는 물 소독ㆍ잔류염소측정결과 등의 기관(함정)일지 기록 유지나. 음용수 시료 채취 및 수질검사 결과의 항박(함정)일지 기록유지4. 그 밖의 먹는 물 수질관리에 관한 제반사항', '   제3장 검사시기 및 방법', '제7조(검사시기) ① 관리책임자는 분기1회 이상 수질검사를 실시한다.② 관리책임자는 필요시 검사항목을 추가하여 검사를 신청 할 수 있다.③ 수질검사는 공인기관(국립환경과학원 지정기관 또는 그 밖에 보건환경연구원 등)에 의뢰한다.', '제8조(수질검사 항목) 함정 먹는 물 수질검사 항목은 다음 각 호와 같다.1. 일반세균2. 총대장균군3. 분원성대장균군4. 철5. 탁도', '제9조(검사 성적서) ① 함정 먹는 물 수질검사 결과 불합격 판정 시 저장탱크 청소, 정수기 소독 및 필터 교체후 다시 검사를 실시하여야 한다.② 함ㆍ정장은 수질검사 성적서를 승조원이 볼 수 있도록 함정 게시판에 게시 하여야 한다.', '제10조(잔류염소의 측정 등) 잔류염소의 측정 방법과 허용기준 등은 다음 각 호와 같다.1. 함정 먹는 물 저장탱크 및 정수기별로 매월 1회 이상 측정하고, 그 내용을 기관(함정)일지에 기록 유지한다.2. 유리잔류염소량은 소독약제 부산물질로서 하절기에는 0.4∼4.0㎎/ℓ, 그 밖의 계절은 0.2∼4.0㎎/ℓ의 범위를 유지한다.3. 유리잔류염소 측정기기는 함정 먹는 물 수질검사외 사용을 금하며, 관리책임자 등은 시약을 확보하고 기기를 유지 보수 하여야 한다.', '   제4장 보칙', '제11조(보고) ① 각 해양경찰서장은 함정 먹는 물 관리규칙을 철저히 준수 이행토록 지도ㆍ감독하고, 연1회 관리책임자에 대해 교육을 실시한다.② 함정장은 별지 제1호 서식에 따라 함정 먹는 물 관리현황을 분기 종료 후 10일 이내에 소속 해양경찰서장에게 보고한다.③ 각 해양경찰서장은 별지 제1호 서식 및 제2호 서식을 분기별로 지방해양경찰청장에게 보고하고 지방해양경찰청장, 해양경찰교육원장은 해양경찰청장에게 보고한다.', '제12조(여름철 식중독 예방계획 수립) 함ㆍ정장은 여름철 식중독 발생 방지를 위한 음용수 및 식품 위생관리 계획을 자체 수립ㆍ시행한다.', '제13조 삭제']


별표

별표 0000: 잔류염소 측정기 사용법(제10조 관련)

[별표]

잔류염소 측정기 사용법(제10조 관련)

□ 준  비

  측정시 시료(먹는 물)의 농도 및 유리잔류염소 측정항목 모드(LO 또는 HI) LO를 선정한 후에 측정을 수행하여야 한다.

  ? LO(Low) : 유리잔류염소 0∼2.0㎎/ℓ측정시

  ? HI(High) : 총잔류염소 0∼4.5㎎/ℓ측정시

  ? 측정항목 모드가 자동으로 선정되어 있을 수 있음

□ 측  정

   1. 시료(먹는 물)를 샘플셀의 10㎖선까지 샘플을 채운다음(BLANK용) 셀의 캡 (두껑)을 닫는다.

   2. 기기의 뚜껑을 빼낸다.

   3. 셀 홀더에 BLANK셀을 다이아몬드 표시가 측정자를 향하도록 넣고 기기의 뚜껑을 매끈한 부분이 측정자를 향하도록 닫는다.

   ※ 물방울, 이물질 등이 측정기 셀 홀더에 묻지 않도록 샘플셀을 부드러운 종이로 반드시 닦은후 BLANK셀을 넣는다

   4. ZERO키를 누른다.(기기의 전원이 켜지면서 "- - -"가 나타났다가 0.00이 디스플레이 된다.)

   5. 셀홀더에서 BLANK셀을 빼낸다.

   6. 또 하나의 샘플셀에 시료를 10㎖선까지 채운다.

   7. 샘플셀에 DPD FREE POWDER PILLOW 1개를 넣고 셀 캪을 닫은 후 20초간 흔들어 완전 용해 시킨다, 측정기 0.00이 디스플레이 삭제되었을 경우 상기4항 까지 재실행 후 측정한다.

   ※ 물방울, 이물질 등이 측정기 셀 홀더에 묻지 않도록 샘플셀을 부드러운 종이로 반드시 닦은후 샘플 셀을 넣는다

   8. 셀 홀더에 시료(먹는물) 셀을 넣고 기기의 뚜껑을 닫는다.

   ※ 분말(DPD) 시약을 첨가한 후 1분 이내에 측정을 반드시 마쳐야 한다.

   9. 기기의 뚜껑을 완전하게 닫는다.(뚜껑의 매끈한 면이 측정자를 향하도록 한다.)

  10. READ키를 누른다.(디스플레이에 "- - -"가 나타났다가 잠시후 수치가 나타나면 유리잔류염소 농도를 판독한다.)

      ※ 측정기 세부운용법은 취급설명서 참조바람

별표 0001: 함정 먹는 물 관리 현황

[별지 제1호 서식]

함정 먹는 물 관리 현황

                            ????????????????????????????????????????????????????????

부서명 :     함(정)

┏━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓

┃  구분│정수기        │수질검사      │저장탱크      │필터교체                │결 과       ┃

┃      ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼─────┬──────┼──────┨

┃분기  │정수량│보유량│일 시 │결 과 │개 소 │일 시 │교체수량  │미교체      │결   과     ┃

┃      │      │      │      │      │      │      │(종 / 점) │(정수기수량)│(양호/불량) ┃

┣━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┫

┃계    │      │      │      │      │      │      │          │            │            ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼──────┼──────┨

┃      │      │      │      │      │      │      │          │            │            ┃

┠───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼──────┼──────┨

┃      │      │      │      │      │      │      │          │            │            ┃

┖───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴──────┴──────┚

※정수기 필터 교체실적은 실 보유량에 대한 교체실적을 기록하며, 교체주기는 

  제조회사별 기준에 의함

별표 0002: 함정 수질검사 현황

[별지 제2호 서식]

함정 수질검사 현황

??????????????????????????????????????????????????

부서명 :     함(정)

┏━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┓

┃  구분│일반세균    │총대장균군  │분원성대장균군│철          │탁도        │식수          ┃

┃      │(기준:100FU │(기준:불검출│(기준:불검출  │(기준:0.3㎎ │(기준:0.5NT │가능여부      ┃

┃분기  │/㎖이하)    │/100㎖)     │/100㎖)       │/ℓ이하)    │U이하)      │(합격/불합격) ┃

┣━━━┿┯━━━━━┿┯━━━━━┿┯━━━━━━┿┯━━━━━┿┯━━━━━┿━━━━━━━┫

┃계    ││          ││          ││            ││          ││          │              ┃

┠───┼┼─────┼┼─────┼┼──────┼┼─────┼┼─────┼───────┨

┃      ││          ││          ││            ││          ││          │              ┃

┠───┼┼─────┼┼─────┼┼──────┼┼─────┼┼─────┼───────┨

┃      ││          ││          ││            ││          ││          │              ┃

┖───┴┴─────┴┴─────┴┴──────┴┴─────┴┴─────┴───────┚


부칙

['부칙 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.', '부칙 이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20180409', '20190710'] (공포번호: ['22', '45'])