# 해양경찰청 소방안전관리에 관한 규칙
(행정규칙구분=예규, 공포일자=20211012, 시행일자=20211012, 소관부처=해양경찰청)
행정규칙번호: 77
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 해양경찰청 소방안전관리에 관한 규칙
행정규칙종류: 예규
발령일자: 20211012
발령번호: 77
시행일자: 20211012
소관부처: 해양경찰청
담당부서기관: 해양경찰청(운영지원과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 규칙은「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」에 따라 해양경찰청 및 소속기관의 건축물ㆍ인공구조물 및 물품 등을 화재로부터 보호하기 위하여 소방안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.', '제2조(준용) 이 규칙에서 정하지 아니한 사항은 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 및 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」을 준용한다.', '제3조(소방안전관리자 지정) ① 해양경찰청은 운영지원과장, 해양경찰교육원은 교육지원과장, 해양경찰연구센터는 연구기획팀장, 지방해양경찰청ㆍ해양경찰서 및 해양경찰정비창은 기획운영과장, 중앙해양특수구조단ㆍ해양특수구조대는 행정지원팀장을 소방안전관리자로 한다.② 해양경찰청 및 소속기관(이하"해양경찰관서"라 한다)의 장은 소방시설관리업을 등록한 자에게 소방안전관리업무를 대행하게 할 수 있고, 소방안전관리자는 소방안전관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 "공공기관의 소방안전관리에 관한 규정" 제5조에 따른 자격을 갖추어야 한다.③ 소방안전관리자의 임무는 다음 각 호의 1과 같다.1. 소방계획 수립2. 자위소방대 조직3. 소방훈련 및 교육4. 소방시설 및 그 밖의 소방관련 시설의 유지ㆍ관리5. 화기취급의 감독6. 그 밖의 소방안전관리에 필요한 업무', '제4조(화기단속 책임자의 지정) ① 화재예방을 위하여 사무실 또는 부대시설(창고포함)에 정ㆍ부 각 1인의 화기단속책임자를 별표 1과 같이 지정하고, 출입문 상단에 별표 2와 같이 표시한다.② 화기단속 책임자의 임무는 다음 각 호와 같다.1. 화기단속 책임자가. 실내 및 책임구역내의 화기단속나. 실내 및 책임구역내의 소방시설의 점검ㆍ관리2. 화기단속 부책임자가. 화기단속 책임자 임무보좌나. 화기단속 책임자 부재시 업무대행', '제5조(당직자의 임무) ① 당직자는 당직시간대의 소방안전 상황에 대하여 화기단속 책임자와 동일한 책임을 진다.② 소방안전 순찰은 당직 근무시 순찰과 병행하여 실시한다.③ 당직자가 순찰 중 화재와 관련된 사항을 인지하였을 때에는 현장 초동조치를 하고, 즉시 보고한 후 당직일지에 기록하여야 한다.', '제6조(소방신호) 화재경보는 다음 각 호의 화재경보음에 의한다.1. 자동화재 탐지 수신기의 발신음2. 방송기기의 경보음3. 육성방송', '제7조(화재통보) 초동진화 실패로 화재가 지속되는 경우 별표 3과 같이 관할 소방서에 신고하여야 한다.', '제8조(자위소방대 편성) ① 화재진압을 대비하여 자위소방대를 편성하되 자체 소방계획에 따라 평시 및 야간(토요일ㆍ휴일 포함) 등으로 구분하여 편성ㆍ운용한다.② 자위소방대장(이하 "대장" 이라한다)은 주간에는 해양경찰관서장으로, 야간 및 토요일ㆍ휴일에는 당직사령(관)으로 한다.③ 해양경찰청 차장, 해양경찰교육원 교육지원과장, 해양경찰연구센터 연구기획팀장, 지방해양경찰청ㆍ해양경찰서 및 해양경찰정비창 기획운영과장, 중앙해양특수구조단ㆍ해양특수구조대는 행정지원팀장을 부대장으로 한다.④ 자위소방대 편성은 대장ㆍ부대장 각 1인과 지휘반, 진압반, 구조구급반, 대피유도반으로 편성하고 소속 공무원(의무경찰 포함) 모두를 참여하게 하여야 한다.1. 대장은 자위소방대를 총괄한다.2. 부대장은 대장을 보좌하고 대장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때 그 임무를 수행한다.3. 지휘반은 대장의 지시를 받아 현장지휘 및 다른 반의 임무를 조정한다.4. 진압반은 대장과 지휘반의 지시를 받아 화재를 진압하는 임무를 수행한다.5. 구조구급반은 대장과 지휘반의 지시를 받아 인명구조 및 부상자 응급처치 임무를 수행한다.6. 대피유도반은 대장과 지휘반의 지시를 받아 근무자 등을 안전한 장소로 대피시키는 임무를 수행한다.', '제9조(소방시설 등의 유지ㆍ관리) ① 소방시설 및 피난시설은「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」과「건축법」에 따라 설치하여야 한다.② 소방안전관리자는 제1항에 따라 설치한 시설을 정상적으로 유지ㆍ관리하여야 한다.', '제10조(소방훈련 및 교육) ① 소방안전관리자는 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제14조에 따라 연2회(반기 1회) 소방훈련 및 교육을 실시하되, 그 중 하반기 훈련은 소방관서와 합동으로 소방훈련을 실시하여야 한다. 다만, 상시근무인원이 10인 이내 이거나 함정의 경우에는 그러하지 아니한다.② 소방안전관리자는 제1항에 따라 교육ㆍ훈련을 실시하는 때에는 별지 제1호 서식의 소방훈련 및 교육실시기록부에 기록ㆍ유지하여야 한다.', '제11조(자체검사) ① 소방안전관리자는 소방시설물에 대하여 소방점검을 다음 각 호의 어느 하나와 같이 실시하고 그 결과를 별지 제2호 서식에 기록ㆍ유지하여야 한다.1. 정밀소방점검은 별지 제3호 서식에 따라 연 1회 실시하여야 한다.2. 외관점검은 별지 제4호 서식에 의거 월 1회 실시하여야 한다.② 화기단속 책임자는 사무실 최종 퇴실자로 하여금 일일 화재예방을 점검하도록 하고 e-사람의 보안점검결과표에 등록한다. 단, e-사람 시스템을 이용할 수 없는 경우 수기 보안점검표에 기록한다.', '제12조(화기사용의 제한) 소방안전관리자는 소방대상물 내에서 승인되지 않은 전열기 등을 사용할 수 없도록 하여야 한다.', '제13조 삭제']


별표

별표 0001:  화기단속 책임자 (제4조 관련)

[별표 1] 

                    화기단속 책임자 (제4조 관련)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓

┃부        서                                          │정책임자    │부책임자    ┃

┠─────────┬─────────────────┼──────┼──────┨

┃ 1. 해양경찰청    │ 청장실                           │비서실장    │부속실 요원 ┃

┃                  ├─────────────────┼──────┼──────┨

┃                  │ 차장실, 국장실                   │부속실요원  │-           ┃

┃                  ├─────────────────┼──────┼──────┨

┃                  │ 일반사무실, 부대시설(창고 포함), │담당 계장   │선임 계원   ┃

┃                  │ 회의실, 주변통로, 야적장 등      │            │            ┃

┠─────────┼─────────────────┼──────┼──────┨

┃ 2, 해양경찰교육원│ 교육원장실                       │부속실 요원 │            ┃

┃                  ├─────────────────┼──────┼──────┨

┃                  │ 일반사무실, 회의실,              │담당 계장   │선임 계원   ┃

┃                  │ 부대시설 등(창고 포함)           │            │            ┃

┠─────────┼─────────────────┼──────┼──────┨

┃ 3. 지방해양경찰청│ 지방해양경찰청장실               │부속실 요원 │            ┃

┃                  ├─────────────────┼──────┼──────┨

┃                  │ 일반사무실, 부대시설(창고 포함), │담당 계장   │선임 계원   ┃

┃                  │ 회의실, 주변통로, 야적장 등      │            │            ┃

┠─────────┼─────────────────┼──────┼──────┨

┃ 4. 해양경찰서    │ 해양경찰서장실                   │부속실 요원 │-           ┃

┃                  ├─────────────────┼──────┼──────┨

┃                  │ 일반사무실, 부대시설(창고 포함), │담당 계장   │선임 계원   ┃

┃                  │ 회의실, 주변통로, 야적장 등      │            │            ┃

┃                  ├─────────────────┼──────┼──────┨

┃                  │ 함정                             │함ㆍ정장    │부서장      ┃

┃                  ├─────────────────┼──────┼──────┨

┃                  │ 파출소, 출장소                   │파ㆍ출장소장│팀장        ┃

┠─────────┼─────────────────┼──────┼──────┨

┃ 5. 해양경찰정비창│ 해양경찰정비창장실               │부속실 요원 │-           ┃

┃                  ├─────────────────┼──────┼──────┨

┃                  │ 일반사무실, 부대시설(창고 포함), │담당 계장   │선임 계원   ┃

┃                  │ 회의실, 주변통로, 야적장 등      │            │            ┃

┗━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛

※ 중앙특수구조단, 서해5도특별경비단, 해양경찰연구센터는 해양경찰서에 준하여 책임자 지정

별표 0002: 화기단속 책임자 표지 (제4조 관련)

[별표 2]

   화기단속 책임자 표지 (제4조 관련)

│10㎝                      │            

├─────────────┤          │

│                          │            

┢━━━━━━━━━━━━━┪          ┃

┃화  기  단  속  책  임  자┠─┬────

┠─┬───────────┨  │5   ㎝┃

┃정│                      ┃  │        

┠─┼───────────┨  │      ┃

┃부│                      ┃  │        

┗━┷━━━━━━━━━━━┛─┴──    

                  ※ 화기단속 글씨는 적색표시

별표 0003:  화재시 연락체계도 (제7조 관련)

[별표 3]

             화재시 연락체계도 (제7조 관련)

○ 일과 중

                  ┏━━━━━┓              

                  ┃발  견  자┃              

                  ┗┳━━━━┛              

                    ┃                        

  ┏━━━━━━┓┏┻━━━━┓┏━━━━┓  

  ┃관할 소방서 ┃┃소방안전  ┃┃청 사 내┃  

  ┃            ┣┫관리자    ┣┫소방신호┃  

  ┃            ┃┃          ┃┃        ┃  

  ┗━━━━━━┛┗━━━━━┛┗━━━━┛  

○ 일과 후

                ┏━━━━━━┓              

                ┃발  견  자  ┃              

                ┗┳━━━━━┛              

                  ┃                          

  ┏━━━━━┓┏┻━━━━━┓┏━━━━┓  

  ┃관할소방서┃┃당직사령(관)┃┃청 사 내┃  

  ┃          ┣┫            ┣┫소방신호┃  

  ┃          ┃┃            ┃┃        ┃  

  ┗━━━━━┛┗━━━━━━┛┗━━━━┛  

별표 0001: 소방훈련 · 교육실시 결과기록부

[별지 제1호 서식]

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃소방훈련 · 교육실시 결과기록부                                                                 ┃

┃                                                                                                ┃

┃                                                   작성연월일 : 20    .    .    .               ┃

┠────────┬───────┬───────┬────┬──────────────────┨

┃소방대상물      │명  칭        │              │소방안전│ □ 특급  □ 1급  □ 2급  □ 3급    ┃

┃                │              │              │관리등급│                                    ┃

┃                ├───────┼───────┴────┴──────────────────┨

┃                │소재지        │                                                              ┃

┃                ├───────┼───────────────────────────────┨

┃                │구  조        │지하  층, 지상  충, 연면적  ㎡, 바닥면적  ㎡,   개동          ┃

┠────────┼───────┼───────────────────────────────┨

┃관  계  인      │성   명       │                                                (서명 또는 인)┃

┃                │(기관·법인명)│                                                              ┃

┃                ├───────┼───────────────────────────────┨

┃                │주  소        │                                                              ┃

┠────────┼───────┼┬───────────┬──────────────────┨

┃방화관리자      │성  명        ││선임일자              │                                    ┃

┃                ├───────┼┼───────────┼──────────────────┨

┃                │직  위        ││자격구분              │ □ 1급    □ 2급                   ┃

┃                │              ││                      │ □ 소방안전관리 업무대행 용역      ┃

┠────────┴───────┴┴───────────┴──────────────────┨

┃훈련ㆍ교육일지                                                                                  ┃

┠────────┬───────────────┬────┬──────────────────┨

┃훈련ㆍ교육 구분 │ □ 자체훈련  □ 합동훈련     │교육구분│ □ 자체교육  □ 그 밖의 교육       ┃

┠────────┼───────────────┼────┼──────────────────┨

┃훈련통제관      │                (서명 또는 인)│교    관│                (서명 또는 인)      ┃

┠────────┼───────────────┴────┴──────────────────┨

┃교육교관        │                (서명 또는 인)                                                ┃

┠────────┴───────────────────────────────────────┨

┃ 훈련ㆍ교육 실시사항                                                                            ┃

┃                                                                                                ┃

┃                                                                                                ┃

┃                                                                                                ┃

┃                                                                                                ┃

┃                                                                                                ┃

┃                                                                                                ┃

┃                                                                                                ┃

┠────────────────────────────────────────────────┨

┃ ※ 작성요령                                                                                    ┃

┃ ㆍ훈련통제관 : 소방기관과의 합동 훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다.                        ┃

┃ ㆍ훈련ㆍ교육 실시사항 : 훈련ㆍ교육의 일시ㆍ장소ㆍ대상인원 및 내용의 개요를 기재합니다.         ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0002: 소방시설 자체점검 기록부

[별지 제2호 서식]

소방시설 자체점검 기록부

┏━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┓

┃①점검일자│② 점검시설 │③ 점검내용 │④ 점검결과 │⑤ 결과조치 │⑥ 비  고 ┃

┣━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━┫

┃          │            │            │            │            │          ┃

┗━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┛

   점검 담당자 :               (서명 또는 인)

  관리 책임자 :               (서명 또는 인)

별표 0003: 정밀소방점검

[별지 제3호 서식]

1. 소방대상물의 개요표

가. 건축물의 개요

┌────────────────────────────────────────┐

│건축물의 개요                                                                   │

├───┬───────────────┬──┬─────────────────┤

│건물명│                              │위치│                                  │

├───┴───────────────┴──┴─────────────────┤

│              식      조  지붕,     지상  층, 지하  층,   연면적 :          ㎡     개동│

├─────┬────────────┬────────┬────────────┤

│건축물의  │  1 내화건축물          │주요구조부      │  1 내화구조            │

│구    분  │  2 준내화건축물        │의    구분      │  2 내화구조이외의 구조 │

│          │  3 그밖의 건축물       │                │                        │

├─────┼────────────┼────────┼────────────┤

│주된 용도 │                        │그 밖의 사항    │                        │

├──┬──┴────┬───────┼────────┼──────┬─────┤

│층별│바닥면적(㎡)  │용도또는실명  │구   조         │내장마무리  │비 고     │

│    │              │              │(내화구조/기타) ├────┬─┤          │

│    │              │              │                │천   정 │벽│          │

├──┼───────┼───────┼────────┼────┼─┼─────┤

│    │              │              │                │        │  │          │

│    │              │              │                │        │  │          │

│    │              │              │                │        │  │          │

│    │              │              │                │        │  │          │

│    │              │              │                │        │  │          │

│    │              │              │                │        │  │          │

│    │              │              │                │        │  │          │

│    │              │              │                │        │  │          │

│    │              │              │                │        │  │          │

│    │              │              │                │        │  │          │

│    │              │              │                │        │  │          │

│    │              │              │                │        │  │          │

│    │              │              │                │        │  │          │

│    │              │              │                │        │  │          │

│    │              │              │                │        │  │          │

│    │              │              │                │        │  │          │

└──┴───────┴───────┴────────┴────┴─┴─────┘

※ 건축물의 구분, 주요구조부의 구분에 대하여는 해당번호에 ○표를 한다.

※ 비고란은 신축, 증축, 개축 등의 내용을 기재한다.

※ 자체점검결과를 2년간 보관하여야 한다.

   1. 소방시설점검결과보고서(소방서장에게 보고하는 경우에 한함)

   2. 소방시설자체점검표

  나. 소방시설                                                                                    

┌──┬─────────────────┬──┬──┬─────────────────┬──┐

│구분│해  당  설  비                    │점검│구분│해  당  설  비                    │점검│

│    │                                  │결과│    │                                  │결과│

├──┼───────┬─────────┼──┼──┼────────┬────────┼──┤

│소화│ □소화기구   │ □수동식소화기   │    │피난│ □피난기구     │ □피난사다리   │    │

│설비│              ├─────────┼──┤설비│                ├────────┼──┤

│    │              │ □자동식소화기   │    │    │                │ □완강기       │    │

│    │              ├─────────┼──┤    │                ├────────┼──┤

│    │              │ □간이소화용구   │    │    │                │ □구조대       │    │

│    ├───────┴─────────┼──┤    │                ├────────┼──┤

│    │ □옥내소화전설비                 │    │    │                │ □미끄럼봉     │    │

│    ├─────────────────┼──┤    │                ├────────┼──┤

│    │ □옥외소화전설비                 │    │    │                │ □피난로프     │    │

│    ├─────────────────┼──┤    │                ├────────┼──┤

│    │ □스프링클러설비                 │    │    │                │ □공기안전메트 │    │

│    ├─────────────────┼──┤    │                ├────────┼──┤

│    │ □간이스프링클러설비             │    │    │                │ □간이완강기   │    │

│    ├─────────────────┼──┤    │                ├────────┼──┤

│    │ □물분무소화설비                 │    │    │                │ □기타 :       │    │

│    ├─────────────────┼──┤    ├────────┼────────┼──┤

│    │ □포소화설비                     │    │    │ □인명구조기구 │ □방열복       │    │

│    ├─────────────────┼──┤    │                ├────────┼──┤

│    │ □이산화탄소소화설비             │    │    │                │ □공기호흡기   │    │

│    ├─────────────────┼──┤    │                ├────────┼──┤

│    │ □할로겐화합물소화설비           │    │    │                │ □인공소생기   │    │

│    ├─────────────────┼──┤    ├────────┼────────┼──┤

│    │ □분말소화설비                   │    │    │ □유도등       │ □피난구유도등 │    │

│    ├─────────────────┼──┤    │                ├────────┼──┤

│    │ □청정약제소화설비               │    │    │                │ □통로유도등   │    │

│    ├─────────────────┼──┤    │                ├────────┼──┤

│    │ □화재조기진압용스프링클러설비   │    │    │                │ □객석유도등   │    │

│    ├─────────────────┼──┤    ├────────┴────────┼──┤

│    │ □기타 :                         │    │    │ □유도표지                       │    │

├──┼─────────────────┼──┤    ├─────────────────┼──┤

│경보│ □자동화재탐지설비및시각경보기   │    │    │ □비상조명등                     │    │

│설비├─────────────────┼──┤    │ □휴대용비상조명등               │    │

│    │ □통합감시시설                   │    │    │                                  │    │

│    ├─────────────────┼──┤    ├─────────────────┼──┤

│    │ □자동화재속보설비               │    │    │ □기타 :                         │    │

│    ├─────────────────┼──┼──┼─────────────────┼──┤

│    │ □누전경보기                     │    │소화│ □상수도소화용수설비             │    │

│    ├──────┬──────────┼──┤용수├─────────────────┼──┤

│    │ □비상경보 │ □비상벨설비       │    │설비│ □기타 :                         │    │

│    │   설비     ├──────────┼──┼──┼─────────────────┼──┤

│    │            │ □자동식싸이렌     │    │소화│ □제연설비                       │    │

│    │            ├──────────┼──┤활동├─────────────────┼──┤

│    │            │ □단독경보형감지기 │    │설비│ □연결송수관설비                 │    │

│    │            ├──────────┼──┤    ├─────────────────┼──┤

│    │            │ □기타 :           │    │    │ □연결살수설비                   │    │

│    ├──────┴──────────┼──┤    ├─────────────────┼──┤

│    │ □비상방송설비                   │    │    │ □연소방지설비                   │    │

│    ├─────────────────┼──┤    ├─────────────────┼──┤

│    │ □가스누설경보기                 │    │    │ □무선통신보조설비               │    │

│    ├─────────────────┼──┤    ├─────────────────┼──┤

│    │ □기타                           │    │    │ □비상콘센트설비                 │    │

├──┼─────────────────┼──┼──┴─────────────────┼──┤

│기타│ □방염물품                       │    │ □소방관련사항                         │    │

├──┼─────────────────┴──┴────────────────────┴──┤

│비고│                                                                                        │

└──┴────────────────────────────────────────────┘

  다. 다중이용업 소방시설 등                                                          

┌──┬──┬─────┬─────┬──────┬───────┬───────┬┐

│소방│구분│□소화설비│□경보설비│□피난설비  │□소화용수설비│□소화활동설비││

│시설├──┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────┼┤

│    │점검│          │          │            │              │              ││

│    │결과│          │          │            │              │              ││

├──┼──┼─────┴─────┼──────┼───────┴┬──────┴┤

│방화│구분│□출입문              │□비상구    │                │              │

│시설│    │                      │(비상탈출구)│                │              │

│    ├──┼───────────┼──────┼────────┼───────┤

│    │점검│                      │            │                │              │

│    │결과│                      │            │                │              │

├──┼──┼───────────┼──────┼────────┼───────┤

│기타│구분│□영상음향차단장치    │□누전차단기│□피난유도선    │□방염물품    │

│시설├──┼───────────┼──────┼────────┼───────┤

│    │점검│                      │            │                │              │

│    │결과│                      │            │                │              │

├──┼──┴───────────┴──────┴────────┴───────┤

│비고│ ※ 방염처리여부 :                                                          │

└──┴──────────────────────────────────────┘

  ※소방시설, 다중이용업란의 □란에는 해당 시설에 V를 한다.

  ※점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.

  ※비고란에는 점검항목대로 기재하기 곤란하거나 점검항목에서 없는 사항을 기재한다. 

2. 소화기구 종합정밀점검표

 가. 설치상태 개요

□ 수동식소화기 

┌────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│항           목                                                         │결     과                         │

│                                                                        ├──┬────┬────┬────┤

│                                                                        │결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├────────┬───────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│소요능력        │□내화구조 및 불연ㆍ준불연 또는 난연내장재의 것       │    │        │        │        │

│단위의수        │□그밖의 것                                           │    │        │        │        │

│                ├───────────────────────────┤    │        │        │        │

│                │?바닥면적 :       ㎡,  ?산출근거:                   │    │        │        │        │

│                │?필요능력단위수:      단위 ,                         │    │        │        │        │

│                │?감소 대체 소화설비:                                 │    │        │        │        │

├────────┼───────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│부속용도의      │□화기사용설비,  □전기설비,   □소량위험물,          │    │        │        │        │

│종류            │□특수가연물,          □가스시설                     │    │        │        │        │

├─┬─┬────┼─────────┬─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼──┼────┼────┼────┤

│소│층│실명    │종별개수          │능력단위  │적│설│표│설│배│긴│    │        │        │        │

│화│  │(용도포 ├─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┤응│치│시│치│치│급│    │        │        │        │

│기│  │함)     │분│이│할│기│합│A │B │C │성│장│  │높│거│반│    │        │        │        │

│설│  │        │말│산│론│타│계│급│급│급│  │소│  │이│리│출│    │        │        │        │

│치│  │        │  │화│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │여│    │        │        │        │

│사│  │        │  │탄│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │부│    │        │        │        │

│항│  │        │  │소│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │        │        │        │

│  ├─┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼────┤

│  │  │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │        │        │        │

│  ├─┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼────┤

│  │  │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │        │        │        │

│  ├─┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼────┤

│  │  │        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │    │        │        │        │

│  ├─┴────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼──┼────┼────┼────┤

│  │합  계      │                                                      │    │        │        │        │

├─┴──────┼───────────────────────────┴──┴────┴────┴────┤

│비   고         │                                                                                          │

└────────┴─────────────────────────────────────────────┘

□ 간이소화용구

┌───────────┬─────────────┬─────────────────┐

│설치수량              │항     목                 │결     과                         │

│                      │                          ├──┬────┬────┬────┤

│                      │                          │결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├────┬──┬───┼───────┬──┬──┼──┼────┼────┼────┤

│종   류 │자동│그 밖 │설치장소      │설치│관리│    │        │        │        │

│        │확산│의 것 │              │수량│상태│    │        │        │        │

├───┬┼──┼───┼──┬────┤    │    │    │        │        │        │

│    계││    │      │용도│면적(㎡)│    │    │    │        │        │        │

│층    ││    │      │    │        │    │    │    │        │        │        │

├───┼┼──┼───┼──┼────┼──┼──┤    │        │        │        │

│      ││    │      │    │        │    │    │    │        │        │        │

├───┼┼──┼───┼──┼────┼──┼──┤    │        │        │        │

│      ││    │      │    │        │    │    │    │        │        │        │

├───┼┼──┼───┼──┼────┼──┼──┤    │        │        │        │

│      ││    │      │    │        │    │    │    │        │        │        │

├───┴┼──┴───┴──┴────┴──┴──┴──┴────┴────┴────┤

│비   고 │                                                                            │

└────┴──────────────────────────────────────┘

□ 자동식소화기

┌───────────┬──────────────┬─────────────────┐

│설치수량              │항     목                   │결    과                          │

│                      │                            ├──┬────┬────┬────┤

│                      │                            │결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├─────┬──┬──┼─┬─┬─┬──┬──┬──┼──┼────┼────┼────┤

│종류      │분말│기타│수│감│방│경보│차단│관리│    │        │        │        │

├────┬┼──┼──┤신│지│출│차단│밸브│상태│    │        │        │        │

│      계││    │    │부│부│구│장치│    │    │    │        │        │        │

│층      ││    │    │  │  │  │    │    │    │    │        │        │        │

├────┼┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼──┼──┤    │        │        │        │

│        ││    │    │  │  │  │    │    │    │    │        │        │        │

├────┴┼──┴──┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴────┴────┴────┤

│비    고  │                                                                            │

└─────┴──────────────────────────────────────┘

(비고) 1. □란에는 해당 □란에 v표를, ":"다음에는 해당내용을 기입한다.

       2. 소화기 설치사항란 중 합계란은 해당 층별로 기재하되, 최종합계란에는 해당 건축물(2이상의 건축물의 경우에는  동별) 총합계를 기재하고, 실명(용도포함)란에는 실별로 실명과 용도를, 소화기의 종별개수란에 적응소화기별 설  치개수(소화기가 설치된 실에 한한다)를, 능력단위란에는 실별 총능력단위수(다만, C급란에는 적응소화기개수)를  기재하며, 적응성란ㆍ설치장소환경란ㆍ표지란ㆍ설치높이란ㆍ배치거리란 및 긴급반출여부란에는 그 적합 여부에 따라  적합한 경우에는 ○표를, 부적합한 경우에는 ×표를 기재한다.

       3. 결과란에는 해당층 또는 실명이 설치된 각종 소화기의 설치상태 적합여부를 종합적으로 판단하여 결과를 양호○, 불량×, 정비요△표를 기재하고, 불량시 법적근거를 기재한다.

       4. 부속용도의 종류란에는 소화기구의화재안전기준 별표 4의 규정에 의한 용도를 말한다.

       5. 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┌─┬──────────────┬─────────────────┐

│번│점 검 항 목                 │결     과                         │

│호│                            ├──┬────┬────┬────┤

│  │                            │결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│1 │○설치장소                  │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│2 │○설치거리(보행거리)        │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│3 │○적응성                    │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│4 │○표시 및 표지              │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│5 │○소화약제량                │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│6 │○성상                      │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│7 │○본체용기                  │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│8 │○누름쇠, 레바 등 조작장치  │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│9 │○호스                      │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│10│○혼, 노즐                  │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│11│○가압용가스용기(가스가압식)│    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│12│○봉판 및 패킹              │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│13│○사이폰관 및 가스도입관    │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│14│○여과망                    │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│15│○지시압력계(축압식)        │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│16│○캡(압력조정기)            │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│17│○안전핀                    │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│18│○차륜(대형 소화기에 한함)  │    │        │        │        │

├─┼──────────────┼──┼────┼────┼────┤

│19│○관리상태                  │    │        │        │        │

├─┼──────────────┴──┴────┴────┴────┤

│비│                                                                │

│고│                                                                │

└─┴────────────────────────────────┘

3. 옥내소화전설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┌──────────────────────────────────────────┐

│항            목                                                                    │

├────┬───┬─────────────────────┬───────────┤

│주된수원│구분  │1차                                       │2차(옥상수조)         │

│        ├───┼─────────────────────┼───────────┤

│        │종 별 │□고가수조,   □압력수조,   □그밖의 것:  │                      │

│        ├───┼─────────────────────┼───────────┤

│        │위 치 │?설치장소    □지하       □지상    □옥상    □그밖의 것:│                      │

│        │      │?펌프흡입방식에 의한 분류 □부압흡입방식의 저수조│                      │

│        │      │                           □정압흡입방식의 저수조│                      │

│        ├───┼─────────────────────┼───────────┤

│        │수 량 │?총보유량:    ㎥, ?소화전유효수량:    ㎥,   □전용,   □겸용│                      │

├────┼───┴──┬──────────┬──────┬┴───────────┤

│가압송수│설치위치    │       층,        실│압력조정장치│          □유,    □무 │

│장    치├──────┼─────┬────┴──────┴────────────┤

│        │펌프방식    │펌  프    │ □전용,   □겸용,       ?토출량:       ℓ/min │

│        │            │전동기    ├────────────────────────┤

│        │            │          │ ?전양정 :     m,      ?직경 :      ㎜        │

│        │            │          ├────────────────────────┤

│        │            │          │?전압:     /    V      ?출력:     KW      Hp  │

│        │            ├─────┼────────────────────────┤

│        │            │물올림장치│?유효수량:         ℓ,  ?급수배관구경:     ㎜ │

│        │            │          ├────────────────────────┤

│        │            │          │?감수경보의 종별 및 표시장소:                  │

│        │            ├─────┼────────────────────────┤

│        │            │기동용수압개폐장치│?용량:      ℓ,         ?사용압력:     ㎏/㎠  │

│        ├──────┼─────┴────────────────────────┤

│        │고가수조방식│ ?유효낙차:         m                                      │

│        ├──────┼──────────────────────────────┤

│        │압력탱크방식│ ?탱크가압압력:        kgf/㎠,       ?용량:        ℓ      │

│        │            ├──────────────────────────────┤

│        │            │ ?에어콤푸레샤 용량 :       ㎥/min,  ?동력:       KW      │

├────┴──────┴──┬───────────────────────────┤

│보조용고가(또는 옥상)수조   │ ?유효수량      ㎥                                   │

├────┬─────────┴─┬─────────────────────────┤

│소 화 전│ ?총설치수 :       개│ ?가장 많이 설치된 층의 소화전수:       개       │

├────┼───────────┴─────────────────────────┤

│기동장치│ □on/off 방식,     □기동용수압개폐장치,     □그밖의 것:                │

│        │ 주펌프기동    기동     ㎏f/㎠,     정지     ㎏f/㎠                       │

│        │ 충압펌프기동  기동     ㎏f/㎠,     정지     ㎏f/㎠                       │

├────┼─────────────────────────────────────┤

│표 시 등│ □전용,           □자동화재탐지설비와 겸용(점멸)                        │

├────┼────┬───┬────────────────────────────┤

│배 관   │배  관  │입상관│ □직경:     mm,     □전용,           □겸용           │

│        │        ├───┼────────────────────────────┤

│        │        │재  질│ □KSD 3562,  □KSD 3507,   □그밖의 것:                │

│        ├────┼───┴────────────────────────────┤

│        │이  음  │ □프랜지,            □그밖의 것:                              │

│        ├────┼─────┬──────────────────────────┤

│        │밸  브  │개폐밸브  │ □KS:    K,    □그밖의 것:                        │

│        │        ├─────┼──────────────────────────┤

│        │        │체크밸브  │ □KS:    K,    □그밖의 것:                        │

│        ├────┼─────┴──────────────────────────┤

│        │방식조치│ □방식테이프감기,        □라이닝관,           □그밖의 것:    │

├────┼────┴────────────────────────────────┤

│송 수 구│ □단구형:         개,    □쌍구형:       개,     □설치위치:             │

├────┼──────┬──────────────────────────────┤

│배 선   │비상전원회로│ □내화전선,   □전선관매설,   □그밖의 것:                 │

│        ├──────┼──────────────────────────────┤

│        │조 작 회 로 │ □내열전선,   □전선관노출,   □전선관매설,   □그밖의 것: │

├────┼──────┴──────────────────────────────┤

│비상전원│ □자가발전설비,       □축전지설비,      □그밖의 것:                    │

├────┼─────────────────────────────────────┤

│비 고   │                                                                          │

└────┴─────────────────────────────────────┘

(비고) □란에는 해당 시설(요소)에 "∨"표를, ":"의 다음에는 정밀점검실시 후 그 결과를 기재한다.(이하, 같다)

나. 성능 및 종합정밀점검

   (결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                            │결     과                         ┃

┃호│                                                          ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                          │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃1 │ 수 원                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ주된 수원의 저수량                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수원의 수질                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ옥상수조의 저수량                                      │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃2 │ 수 조                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ점검의 편의성                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동결방지조치(또는 동결 우려없는 장소의 환경)상태       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수위계(또는 수위확인 조치)                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외)               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ조명설비(또는 채광상태)                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배수밸브 또는 배수관                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ"옥내소화전용 수조"의 표지 설치상태                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치                          │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃3 │ 가압송수장치                                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재ㆍ침수등 재해방지환경 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ옥내소화전 동시상용시 방수압 및 방수량                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장  │    │        │        │        ┃

┃  │애 발생여부                                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프성능시험배관 상태(구경 포함)                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프 흡입측 연성계ㆍ진공계 및 토출측 압력계 설치상태   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수온상승방지 밸브 설치위치ㆍ배관규격, 그 밖의 설치상태 │    │        │        │        ┃

┃  │및 릴리프밸브 개방압력                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ충압펌프용량ㆍ양정 및 "옥내소화전용 충압펌프"의 표지 설│    │        │        │        ┃

┃  │치상태                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ물올림장치 용량ㆍ배관 및 보급수 보급상태               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가압송수장치의 "옥내소화전펌프"의 표지 설치상태        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ고가수조의 경우 낙차ㆍ급수관 및 오버플로우관의 상태    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ입력수조의 경우 수조의 내용적ㆍ내용적과 저수량의 비율ㆍ│    │        │        │        ┃

┃  │가압가스의 평상시 압력ㆍ수위계ㆍ급수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압  │    │        │        │        ┃

┃  │력계ㆍ연성계ㆍ안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태       │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃4 │ 배관 및 밸브류                                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관의 재질                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의      │    │        │        │        ┃

┃  │   사용시 장애 발생여부                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ토출측배관의 유속                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ주배관 및 가지배관의 구경                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프성능시험배관의 구경 및 설치상태                    │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┑

┃번│점  검  항  목                                        │결     과                         │

┃호│                                                      ├──┬────┬────┬────┧

┃  │                                                      │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼───────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃  │ ｏ유량측정장치의 용량 및 설치(또는 유량측정장치      │    │        │        │        ┃

┃  │설치 생략시 펌프토출량의 적합 여부) 상태              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동결장치조치(또는 동결우려가 없는 장소의 환경)상태 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개폐표지형밸브의 종류ㆍ설치위치 및 기능            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가의 배치간격ㆍ    │    │        │        │        ┃

┃  │설치상태 및 지지하중                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관내부의 청소상태                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ후드밸브의 규격 및 누수량                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ체크밸브의 종류ㆍ규격ㆍ설치위치 및 상태            │    │        │        │        ┃

┠─┼───────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃5 │ 옥내소화전 옥외송수구                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치장소 및 위치(높이 포함)                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개폐밸브 설치금지 여부                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송수구간 이격거리                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동배수밸브ㆍ체크밸브의 설치위치 및 상태          │    │        │        │        ┃

┠─┼───────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃6 │ 옥내소화전설비의 함 등                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ함의 재질ㆍ두께                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ문의 크기ㆍ표지 및 개방의 용이성 및 장애물 설치여부│    │        │        │        ┃

┃  │   등 사용상의 편의상태                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기동스위치 방식의 경우 그 위치 및 기능             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방수구의 규격ㆍ수평거리ㆍ높이 및 밸브조작의 부     │    │        │        │        ┃

┃  │드러움                                                │    │        │        │        ┃

┃  │   등 사용상의 편의성                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방수압력이 7kgf/㎠초과하는 경우 감압조치           │    │        │        │        ┃

┃  │   - 감압조치한 방수구의 위치 :                       │    │        │        │        ┃

┃  │   - 감압조치후 방수압력 :                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방수구와 호스의 접결상태, 호스의 구경ㆍ적재상태    │    │        │        │        ┃

┃  │(긴급 사용 편의) 및 설치개수                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ호스와 관창의 접결상태 및 관창의 설치개수          │    │        │        │        ┃

┃  │   (직사형 :   개, 방사형 :   개)                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ표시등의 설치상태                                  │    │        │        │        ┃

┠─┼───────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃7 │  전원                                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수전전압에 따른 배선방식                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재ㆍ침수등     │    │        │        │        ┃

┃  │재해방지환경                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원의 종류 및 용량                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 전력공급으    │    │        │        │        ┃

┃  │로의 자동 및 수동전환상태                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원의 설치장소ㆍ조명ㆍ방화구획 및 비상전원설비│    │        │        │        ┃

┃  │   외 다른 설비ㆍ물품의 설치 또는 비치여부            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 배선의 절연저항                                 │    │        │        │        ┃

┠─┼───────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃8 │ 제어반                                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원이 있는 경우 상용 또는 비상전원 전환기     │    │        │        │        ┃

┃  │능                                                    │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                              │결     과                                   ┃

┃호│                                                            ├──┬────┬────┬─────────┨

┃  │                                                            │결과│불량내용│조치내용│법적근거          ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼─────────┨

┃  │ ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능           │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ예비전원 확보상태 및 전환기능                            │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ모든 확인회로의 도통ㆍ작동시험기능 및 결과               │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재ㆍ침수등 재해방지환경    │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획ㆍ설치장소     │    │        │        │                  ┃

┃  │ㆍ조명ㆍ급배기설비ㆍ무선기기접속단자ㆍ최소면적 및           │    │        │        │                  ┃

┃  │   정리상태                                                 │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용     │    │        │        │                  ┃

┃  │시 장애 발생여부                                            │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ동력제어반의 설치장소ㆍ용도표지ㆍ재질 및 두께            │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ각 배선의 절연저항                                       │    │        │        │                  ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼─────────┨

┃9 │ 배선                                                       │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는     │    │        │        │                  ┃

┃  │전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태                     │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ그밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태                │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ사용전선의 종류별 규격                                   │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ각 배선의 전기설비기술기준에관한규칙에의 적합여부        │    │        │        │                  ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼─────────┨

┃10│ 전동기                                                     │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태                         │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태)                      │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ운전시 과열 발생여부                                     │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부                   │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ본체의  방청의 보존상태                                  │    │        │        │                  ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼─────────┨

┃11│ 수압시험                                                   │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류ㆍ배관ㆍ배관부속류ㆍ압력챔│    │        │        │                  ┃

┃  │버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과        │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ옥외연결송수구 및 연결배관의 수압시험결과                │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과                      │    │        │        │                  ┃

┃  │   (수압시험은 14㎏f/㎠의 압력으로 2시간 이상 시험하고자    │    │        │        │                  ┃

┃  │하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관ㆍ      │    │        │        │                  ┃

┃  │배관부속류ㆍ밸브류ㆍ각종장치 및 기구의 접속부분에서 누      │    │        │        │                  ┃

┃  │수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 10.5㎏f/㎠이       │    │        │        │                  ┃

┃  │상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 3.5㎏f/㎠을       │    │        │        │                  ┃

┃  │더한 값으로 한다)                                           │    │        │        │                  ┃

┠─┼──────────────────────────────┴──┴────┴────┴─────────┨

┃12│   ※펌프성능시험결과표                                                                                   ┃

┃  │┌────┬────┬────┬─────┬─────────────────────┐                  ┃

┃  ││구   분 │체절운전│정격운전│정격유량의│적  정  여  부                            │  ○설정압력:     ┃

┃  ││        │        │(100%)  │150%운전  │                                          │                  ┃

┃  │├────┼────┼────┼─────┼─────────────────────┤  ○주펌프        ┃

┃  ││토출량  │0       │        │          │1.체절운전시 토출압은 정격토출압의        │  기동:  kgf/㎠   ┃

┃  ││(ℓ/min)│        │        │          │140%이하일 것(   )                        │  정지:  kgf/㎠   ┃

┃  │├────┼────┼────┼─────┤2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정       │                  ┃

┃  ││토출압  │        │        │          │치 이상일 것(    ) (펌프 명판 및 설계     │  ○충압펌프      ┃

┃  ││(kgf/㎠)│        │        │          │치 참조)                                  │  기동:  kgf/㎠   ┃

┃  ││        │        │        │          │3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격       │  정지:  kgf/㎠   ┃

┃  ││        │        │        │          │토출압의 65%이상일 것(  )                 │                  ┃

┃  │└────┴────┴────┴─────┴─────────────────────┘                  ┃

┃  │                                                                                                          ┃

┃  │                                                                                                          ┃

┃  │   ※릴리프밸브 작동 압력 :         kgf/㎠                                                                ┃

┠─┼─────────────────────────────────────────────────────┨

┃13│ 비고 : 11번 항목의 수압시험은 소방시설성능시험표에만 해당                                                ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

(비고) 1. 옥내소화전설비 단위별로 작성한다.

      2. 방수압력의 특정은 소방용기계ㆍ기구등의 검정기술기준(KOFEIS)0702의 직사형관창(호칭 25)을 사용하여 방수시 그 관창 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.

4. 스프링클러설비ㆍ간이스프링클러설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┌───────────────────────────────────────────────────┐

│항                      목                                                                            │

├──────┬────────────────────────────────────────────┤

│방    식    │ □ 폐쇄형습식,    □ 폐쇄형건식,     □ 준비작동식,    □ 일제살수식                   │

├──────┼───┬────────────────────────────────────────┤

│수    원    │구 분 │1차                                                                             │

│            ├───┼────────────────────────────────────────┤

│            │종  별│ □ 고가수조,    □ 압력수조,     □ 그밖의 것 :                                │

│            ├───┼────────────────────────────────────────┤

│            │위  치│ ㅇ 설치장소     □ 지하         □ 지상           □ 옥상         □ 그밖의 것 : │

│            │      │ ㅇ 펌프흡입방식에 의한 분류     □ 부압흡입방식의 저수조                       │

│            │      │                                 □ 정압흡입방식의 저수조                       │

│            ├───┼────────────────────────────────────────┤

│            │수  량│ ㅇ 보유량 :     ㎥ ,   ㅇ 유효수량 :      ㎥,   □ 전용,       □ 겸용         │

├──────┼───┴──┬─────────────┬──────┬────────────────┤

│가압송수장  │설치위치    │            층          실│압력조정장치│□유,          □ 무            │

│  치        ├──────┼─────────┬───┴──────┴────────────────┤

│            │펌프방식    │펌  프            │ □ 전 용,     □ 겸 용,      토출량 :        ℓ/min  │

│            │            │전동기            ├───────────────────────────┤

│            │            │                  │ ? 전양정 :        m,     ? 구경 :     ㎜,          │

│            │            │                  ├───────────────────────────┤

│            │            │                  │ ? 전 압 :         V,     ? 출 력 :          KW     │

│            │            ├─────────┼───────────────────────────┤

│            │            │물올림장치        │ ? 유효수량 :    ℓ, ? 급수방식 :  ,?급수배관 :    mm│

│            │            │                  ├───────────────────────────┤

│            │            │                  │ ? 감수경보의 종별 및 표시장소 :                     │

│            │            ├─────────┼───────────────────────────┤

│            │            │기동용수압개폐장치│ ? 용 량 :           ℓ,    ? 사용압력 :       ㎏/㎠│

│            ├──────┼─────────┴───────────────────────────┤

│            │고가수조방식│ ? 유효낙차 :          m                                                 │

│            ├──────┼─────────────────────────────────────┤

│            │압력탱크방식│ ? 탱크가압압력 :           kgf/㎠,          ? 용 량 :          ℓ      │

│            │            ├─────────────────────────────────────┤

│            │            │ ? 에어콤푸레샤 용량 :         ㎥/min,       ? 동 력 :          KW      │

├──────┴──────┴───┬─────────────────────────────────┤

│보조용고가(또는 옥상)수조         │ㅇ 유효수량 :             ㎥                                      │

├──────┬──────────┴─────────────────────────────────┤

│헤    드    │ □ 폐쇄형설치층 :     층 (형식승인번호 제    호,   표시온도 :     ℃,  설치개수 :      개)│

│            ├────────────────────────────────────────────┤

│            │ □ 폐쇄형설치층 :     층 (형식승인번호 제    호,   표시온도 :     ℃,  설치개수 :      개)│

│            ├────────────────────────────────────────────┤

│            │ □ 개방형설치층 :      층 (형식승인번호 제    호,   설치개수 :          개)            │

│            ├────────────────────────────────────────────┤

│            │ □ 드라이팬던트형 :    층 (표시온도 :         ℃,     설치개수 :      개)              │

├──────┼────────────────────────────────────────────┤

│일제개방밸브│ □ 감압개방,   □ 가압개방,   형식승인번호 제    호,   □ 직경    mm,  ㅇ 설치개수 :   개│

├──────┼────────────────────────────────────────────┤

│준비작동밸브│ □ 감압개방,   □ 가압개방,   형식승인번호 제    호,   □ 직경    mm,  ㅇ 설치개수 :   개│

├──────┼────────────────────────────────────────────┤

│방수구역    │ㅇ 방수구역수 :            구역                                                         │

│            ├────────────────────────────────────────────┤

│            │ㅇ 최대방수구역 :             ㎡    ㅇ 방사량 :               ℓ/min                    │

│            ├────────────────────────────────────────────┤

│            │ㅇ 최소방수구역 :             ㎡    ㅇ 방사량 :               ℓ/min                    │

├──────┼────┬───────────────────────────────────────┤

│기동장치    │펌프기동│ □ 기동용수압개폐장치,  □ 유수검지장치,  □ 그 밖의 것 :                    │

│            ├────┼───────────────────────────────────────┤

│            │방수기동│ □ 스프링클러헤드,      □ 감지기,        □ 수동기동밸브                    │

├──────┼────┴────┬──────────────────────────────────┤

│자동경보    │□ 유수검지장치   │ 형식승인번호 제    호,  □ 직경     mm,       ㅇ 설치개수 :        │

│장    치    │                  │개                                                                  │

│            ├─────────┼──────────────────────────────────┤

│            │□ 압력검지장치   │ 형식승인번호 제    호,  □ 직경     mm,       ㅇ 설치개수 :        │

│            │                  │개                                                                  │

│            ├─────────┼──────────────────────────────────┤

│            │경           보   │ □자동화재탐지설비,   □ 전기식,  □ 기계식                        │

├──────┼─────┬───┼──────────────────────────────────┤

│배  관      │배  관    │입상관│ □ 직 경  :     mm,    □ 전  용,           □ 겸  용              │

│            │          ├───┼──────────────────────────────────┤

│            │          │재  질│ □ KSD 3562     ,         □ KSD 3507       ,       □그밖의 것:   │

│            ├─────┼───┴──────────────────────────────────┤

│            │이  음    │ □ 프랜지,            □ 그밖의 것:                                        │

│            ├─────┼─────┬────────────────────────────────┤

│            │밸  브    │개폐밸브  │ □ KS:          K,      □ 그밖의 것 :                         │

│            │          ├─────┼────────────────────────────────┤

│            │          │체크밸브  │ □ KS:          K,      □ 그밖의 것 :                         │

│            ├─────┼─────┴────────────────────────────────┤

│            │방식조치  │ □ 방식테이프감기,     □ 라이닝관,     □ 그밖의 것:                      │

├──────┼─────┴──────────────────────────────────────┤

│송 수 구    │ □단구형:      개,                □쌍구형:       개,            □설치위치:           │

├──────┼─────────┬──────────────────────────────────┤

│배  선      │비상전원회로      │ □내화전선,   □전선관매설,   □그밖의 것:                         │

│            ├─────────┼──────────────────────────────────┤

│            │조 작 회 로       │ □내열전선,   □전선관노출,   □전선관매설,   □그밖의 것:         │

├──────┼─────────┴──────────────────────────────────┤

│비상전원    │ □ 비상전원수전설비,    □ 자가발전설비,   □ 축전지설비,   □그밖의 것:               │

├──────┼────────────────────────────────────────────┤

│비 고       │※ 형식승인번호는 소방시설성능시험표만 해당                                             │

└──────┴────────────────────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                            │결     과                         ┃

┃호│                                                          ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                          │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃1 │ 수 원                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ주된 수원의 저수량                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ옥상수조의 저수량                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의         │    │        │        │        ┃

┃  │ 위치                                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수원의 수질                                            │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃2 │ 수 조                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ점검의 편의성                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동결방지조치(또는 동결 우려없는 장소의 환경)상         │    │        │        │        ┃

┃  │ 태                                                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수위계(또는 수위확인 조치)                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외)               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ조명설비(또는 채광상태)                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배수밸브 또는 배수관                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ"스프링클러용 수조"의 표지 설치상태                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조와 주배관 접속부의 "스프링클러용 배관"의           │    │        │        │        ┃

┃  │ 표지설치상태                                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치                          │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃3 │ 가압송수장치                                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재ㆍ침수등              │    │        │        │        ┃

┃  │ 재해방지 환경                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의            │    │        │        │        ┃

┃  │ 환경)상태                                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기준개수의 헤드의 동시 방수시 방수압 및 방수량         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드의 최고방수압력 제한(12㎏/㎠이하) 적합여부         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용       │    │        │        │        ┃

┃  │시 장애발생여부                                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프성능시험배관 상태(구경 포함)                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프 흡입측 연성계ㆍ진공계 및 토출측 압력계            │    │        │        │        ┃

┃  │ 설치상태                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수온상승방지밸브설치위치ㆍ배관규격 그밖의 설치상태     │    │        │        │        ┃

┃  │및 릴리프 밸브 개방압력                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ물올림장치 용량ㆍ배관 및 보급수 보충상태               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위                 │    │        │        │        ┃

┃  │ 경보작동상태                                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ충압펌프용량ㆍ양정 및 표지                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가압송수장치의 소화용도 표지                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ고가수조의 경우 낙차ㆍ급수관 및 오버플로우관의         │    │        │        │        ┃

┃  │ 상태                                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적ㆍ내용적과 저수량의       │    │        │        │        ┃

┃  │비율ㆍ가압가스의                                          │    │        │        │        ┃

┃  │평상시압력ㆍ수위계ㆍ급수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압력계          │    │        │        │        ┃

┃  │ㆍ안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태                  │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃4 │ 방호구역등                                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방호구역의 면적                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ유수검지장치 및 일제개방밸브의 배치 층의 구분(설       │    │        │        │        ┃

┃  │치위치)                                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ유수검지장치 및 일제개방밸브의 설치높이ㆍ전용실        │    │        │        │        ┃

┃  │점검구의 규격ㆍ위치 및 표지                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드로의 급수가 유수검지장치 및 일제개방밸브의         │    │        │        │        ┃

┃  │ 경과여부                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의              │    │        │        │        ┃

┃  │유수검지압력 적정여부                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ일제개방밸브의 방수구역 및 헤드의 설치개수             │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                              │결     과                         ┃

┃호│                                                            ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                            │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃5 │ 배관 및 밸브류                                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관의 재질                                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의        │    │        │        │        ┃

┃  │사용시 장애발생 여부                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치상태           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ토출측배관의 유속                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ급수배관의 구경                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가지배관의 배열 및 최대헤드 설치수 제한                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ교차배관과 가지배관의 상호위치 및 최소구경               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ청소구ㆍ개폐밸브의 규격 및 나사보호 상태                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드의 종류(□상향형   □하향형   □측벽형)의 선택       │    │        │        │        ┃

┃  │상태                                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ하향식헤드의 경우 헤드접속배관과의 분기위치              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ건식배관의 경우 수평배관의 기울기                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ일제개방밸브 2차측의 개폐표시형밸브ㆍ배수장치 및         │    │        │        │        ┃

┃  │  압력스위치의 설치 및 상태                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ유수검지장치용 시험장치의 위치ㆍ배관의 구경ㆍ장소        │    │        │        │        ┃

┃  │및  오리피스의 설치상태                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ입상배수배관의 구경                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ주차장의 경우 스프링클러 설비 방식                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ유량측정장치의 용량 및 설치상태                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개폐표시형밸브의 종류ㆍ설치위치 및 기능                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치(또는 시건장치의 설치 및       │    │        │        │        ┃

┃  │열쇠보관) 상태                                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가                       │    │        │        │        ┃

┃  │배치간격ㆍ설치상태 및 지지하중                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관내부의 청소상태                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위        │    │        │        │        ┃

┃  │치                                                          │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃6 │ 음향장치                                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ유수검지장치 사용의 경우 유수검지와 음향장치의 연        │    │        │        │        ┃

┃  │동                                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ일제개방밸브 사용의 경우 화재감지기와 음향장치의         │    │        │        │        ┃

┃  │연동                                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ교차회로방식 화재감지기 경우 1회로 화재감지시 음향장치와 │    │        │        │        ┃

┃  │연동                                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ음향장치의 종류 및 배치                                  │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃7 │ 펌프 및 일제개방밸브 작동신호                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프장치의 작동신호 수신 및 작동상태                     │    │        │        │        ┃

┃  │    □ 유수검지장치의 유수신호                              │    │        │        │        ┃

┃  │    □ 수압개폐장치의 작동신호                              │    │        │        │        ┃

┃  │    □ 유수검지장치 또는 수압개폐장치에 의한 신호 혼        │    │        │        │        ┃

┃  │용                                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ일제개방밸브(준비작동밸브)의 작동체계, 신호 수신         │    │        │        │        ┃

┃  │및                                                          │    │        │        │        ┃

┃  │   작동상태                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │   □ 화재감지회로에 의한 화재감지신호                      │    │        │        │        ┃

┃  │   □ 수압개폐장치의 작동신호                               │    │        │        │        ┃

┃  │   □ 폐쇄형하향식헤드의 경우 화재감지기 회로방식           │    │        │        │        ┃

┃  │   □ 수동기동(전기식 및 배수식)장치와 연동                 │    │        │        │        ┃

┃  │   □ 화재감지기의 종류 및 감지면적                         │    │        │        │        ┃

┃  │   □ 화재감지기회로의 발신기의 설치상태                    │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                                │결    과                          ┃

┃호│                                                              ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                              │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼───────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃8 │ 스프링클러헤드                                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ스프링클러헤드를 설치하여야 할 장소의 헤드설치 누락여   부 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ스프링클러헤드의 배치거리 및 수평거리                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ무대부 또는 연소우려 있는 개구부의 경우 개방형헤드 설치상태│    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ폐쇄형헤드 설치장소의 최고 주위온도와 표시온도             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ스프링클러헤드 주위의 살수장애 상태                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ스프링클러헤드의 반사판의 설치상태                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ경사진 천장의 경우 스프링클러헤드의 배치상태               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ연소우려있는 개구부에 대한 스프링클러헤드의 배치상태       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ측벽형헤드의 경우 배치상태                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ스프링클러헤드의 설치위치와 보의 수평거리                  │    │        │        │        ┃

┠─┼───────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃9 │ 스프링클러 옥외송수구                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치장소 및 위치(높이포함)                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송수구의 송수압력표시                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송수구간 이격거리                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송수구의 송수담당 면적 송수구의 개수                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동배수밸브ㆍ체크밸브의 설치위치 및 상태                  │    │        │        │        ┃

┠─┼───────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃10│ 제어반                                                       │    │        │        │        ┃

┃  │ [감시제어반]                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보 기능                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원 및 상용전원의 공급표시와 자동 및 수동 전환기능    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ예비전원 확보상태 및 전환기능                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전용실을 설치하는 경우 그장소위치ㆍ방화구획ㆍ              │    │        │        │        ┃

┃  │조명ㆍ급배기설비ㆍ 무선통신기기접속단자ㆍ최소면적   및        │    │        │        │        ┃

┃  │정리상태                                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재ㆍ침수등 재해방지환경      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ유수검지장치 또는 일제개방밸브의 작동여부표시 및 경보      │    │        │        │        ┃

┃  │   기능                                                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ일제개방밸브(준비작동밸브)의 개방용 수동스위치의 기능      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ화재감지기회로사용의 경우 경계회로별 화재표시 기능         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ모든 확인회로의 도통시험ㆍ작동시험 기능 및 결과            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ감시제어반과 자동화재탐지설비 수신기의 별도장소 설치시     │    │        │        │        ┃

┃  │상호 통화장치 기능                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 스프링클러설비의        │    │        │        │        ┃

┃  │사용시 장애 발생여부                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 배선의 절연저항                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ [동력제어반]                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소방용으로의 표시                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ외함의 재료, 두께 및 강도등                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치장소 및 위치                                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보 기능                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 배선의 절연저항                                         │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                        │결    과                                                          ┃

┃호│                                                      ├──┬────┬────┬────────────────────┨

┃  │                                                      │결과│불량내용│조치내용│법적근거                                ┃

┠─┼───────────────────────────┼──┼────┼────┼────────────────────┨

┃11│ 배선                                                 │    │        │        │                                        ┃

┃  │ ｏ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이   │    │        │        │                                        ┃

┃  │르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태          │    │        │        │                                        ┃

┃  │ ｏ그 밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태         │    │        │        │                                        ┃

┃  │ ｏ사용전선의 종류별 규격                             │    │        │        │                                        ┃

┃  │ ｏ과 전류차단기 및 접속단자의 표지                   │    │        │        │                                        ┃

┃  │ ｏ각 배선의 전기설비기술기준규칙에관한규칙에 의거     │    │        │        │                                        ┃

┃  │ 적합 여부                                            │    │        │        │                                        ┃

┠─┼───────────────────────────┼──┼────┼────┼────────────────────┨

┃12│ 전동기                                               │    │        │        │                                        ┃

┃  │ ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태                   │    │        │        │                                        ┃

┃  │ ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태)                │    │        │        │                                        ┃

┃  │ ｏ운전시 과열 발생여부                               │    │        │        │                                        ┃

┃  │ ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부             │    │        │        │                                        ┃

┃  │ ｏ본체의  방청의 보존상태                            │    │        │        │                                        ┃

┠─┼───────────────────────────┼──┼────┼────┼────────────────────┨

┃13│ 스프링클러헤드 설치제외 등                           │    │        │        │                                        ┃

┃  │ ｏ스프링클러헤드 설치제외 장소                       │    │        │        │                                        ┃

┃  │ ｏ드렌쳐설비 설치상태                                │    │        │        │                                        ┃

┠─┼───────────────────────────┼──┼────┼────┼────────────────────┨

┃14│ 수압시험                                             │    │        │        │                                        ┃

┃  │ ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류ㆍ배관ㆍ배관부속류ㆍ│    │        │        │                                        ┃

┃  │압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하      │    │        │        │                                        ┃

┃  │같다)결과                                             │    │        │        │                                        ┃

┃  │ ｏ옥외연결송수구 및 연결배관의 수압시험결과          │    │        │        │                                        ┃

┃  │ ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과                │    │        │        │                                        ┃

┃  │   (수압시험은 14㎏f/㎠의 압력으로 2시간 이상 시험하고│    │        │        │                                        ┃

┃  │자 하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과    │    │        │        │                                        ┃

┃  │배관ㆍ배관부속류ㆍ밸브류ㆍ각종장치 및 기구의 접속부   │    │        │        │                                        ┃

┃  │분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이     │    │        │        │                                        ┃

┃  │10.5㎏f/㎠이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수     │    │        │        │                                        ┃

┃  │압에 3.5㎏f/㎠을 더한 값으로 한다)                    │    │        │        │                                        ┃

┠─┼───────────────────────────┴──┴────┴────┴────────────────────┨

┃15│   ※펌프성능시험결과표                                                                                                   ┃

┃  │┌────┬────┬────┬─────┬───────────────────────────────┐              ┃

┃  ││구   분 │체절운전│정격운전│정격유량의│적  정  여  부                                                │  ○설정압력: ┃

┃  ││        │        │(100%)  │150%운전  │                                                              │  ○주펌프    ┃

┃  │├────┼────┼────┼─────┼───────────────────────────────┤  기동:       ┃

┃  ││토출량  │0       │        │          │1.체절운전시 토출압은 정격토출                                │  kgf/㎠      ┃

┃  ││(ℓ/min)│        │        │          │압의 140%이하일 것(   )                                       │  정지:       ┃

┃  │├────┼────┼────┼─────┤2.정격운전시 토출량과 토출압이   규                           │  kgf/㎠      ┃

┃  ││토출압  │        │        │          │정치 이상일 것(    )                                          │              ┃

┃  ││(kgf/㎠)│        │        │          │ (펌프 명판 및설계치 참조)                                    │  ○충압펌프  ┃

┃  ││        │        │        │          │3.정격토출량 150%에서 토출압이   정격토출압의 65%이상일 것(  )│  기동:       ┃

┃  │└────┴────┴────┴─────┴───────────────────────────────┘  kgf/㎠      ┃

┃  │                                                                                                              정지:       ┃

┃  │                                                                                                              kgf/㎠      ┃

┃  │                                                                                                                          ┃

┃  │                                                                                                                          ┃

┃  │   ※릴리프밸브 작동 압력 :         kgf/㎠                                                                                ┃

┠─┼─────────────────────────────────────────────────────────────┨

┃16│ 비고 : 14번 항목 수압시험은 소방시설성능시험표 작성시 해당                                                               ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

(비고) 1. 스프링클러설비 단위별로 작성한다.

       2. 방수압력의 측정은 스프링클러설비의 오리피스 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.

5. 물분무소화설비 종합정밀점검표  

가. 설치상태개요 ┌──────────────────────────────────────────────────┐

│항                목                                                                                │

├────┬───────┬─────────────────────────────────────┤

│수  원  │종    별      │ □ 고가수조,            □압력수조,          □그밖의 것 :               │

│        ├───────┼─────────────────────────────────────┤

│        │위    치      │ ㅇ설치장소      □ 지하   □지상   □ 옥상    □그밖의 것:               │

│        │              │ ㅇ펌프흡입방식에 의한 분류         □부압흡입방식의 저수조               │

│        │              │                                   □정압흡입방식의 저수조                │

│        ├───────┼─────────────────────────────────────┤

│        │수    량      │ ㅇ보유량:    ㎥,  ㅇ 유효수량:      ㎥,      □전용     □겸용           │

├────┼───────┼───────────┬──────┬──────────────────┤

│가압    │설치위치      │    층,       실      │압력조정장치│□유,         □무                  │

│송수장치├───────┼─────────┬─┴──────┴──────────────────┤

│        │펌프방식      │펌프전동기        │ □전용,     □겸용,          토출량:      ℓ/min     │

│        │              │                  ├───────────────────────────┤

│        │              │                  │ ㅇ전양정:         m,           ㅇ직경:        ㎜     │

│        │              │                  ├───────────────────────────┤

│        │              │                  │ ㅇ전압:         V,             ㅇ출력:        ㎾     │

│        │              ├─────────┼───────────────────────────┤

│        │              │물올림장치        │ ㅇ유효수량:      ℓ ㅇ급수방식:    , ㅇ급수관    mm  │

│        │              │                  ├───────────────────────────┤

│        │              │                  │ ㅇ감수경보의 종별 및 표시장소:                       │

│        │              ├─────────┼───────────────────────────┤

│        │              │기동용수압개폐장치│ ㅇ용량:            ℓ,      ㅇ사용압력 :       ㎏f/㎠│

│        ├───────┼─────────┴───────────────────────────┤

│        │고가수조방식  │ ㅇ유효낙차:            m                                                 │

│        ├───────┼─────────────────────────────────────┤

│        │압력탱크방식  │ ㅇ탱크가압압력:          ㎏f/㎠,           ㅇ용량:         ℓ            │

│        │              ├─────────────────────────────────────┤

│        │              │ ㅇ에어콤푸레샤 용량:         ㎥/min       ㅇ동력:          ㎾            │

├────┼───────┴─────────────────────────────────────┤

│분무노즐│ ㅇ형식승인번호 제     호,   ㅇ표준방사량:     ℓ/min,   ㅇ표준방사압력:         ㎏f/㎠   │

├────┼─────────────────────────────────────────────┤

│일제    │ □감압개방,   □가압개방, ㅇ형식승인번호 제   호,   □직경:     mm,  ㅇ설치개수:    개   │

│개방밸브├─────────────────────────────────────────────┤

│        │ □감압개방,   □가압개방, ㅇ형식승인번호 제   호,   □직경:     mm,  ㅇ설치개수:    개   │

├────┼─────────────────────────────────────────────┤

│방수구역│ ㅇ방수구역수:         구역,                                                              │

│        ├─────────────────────────────────────────────┤

│        │ ㅇ최대방수구역:          ㎡,             ㅇ방사량:       ℓ/min                          │

│        ├─────────────────────────────────────────────┤

│        │ ㅇ최소방수구역:          ㎡,             ㅇ방사량:       ℓ/min                          │

├────┼───────┬─────────────────────────────────────┤

│기동장치│펌프기동      │ □기동용수압개폐장치,   □유수검지장치,     □그밖의 것:                 │

│        │              ├─────────────────────────────────────┤

│        │              │ □스프링클러헤드,       □감지기,           □수동기동밸브               │

├────┼───────┼─────────────────────────────────────┤

│자동    │□유수검지장치│ ㅇ형식승인번호 제     호,  □직경:       mm,    ㅇ설치개수:        개    │

│경보장치├───────┼─────────────────────────────────────┤

│        │□압력검지장치│ ㅇ형식승인번호 제     호,  □직경:       mm,    ㅇ설치개수:        개    │

│        ├───────┼─────────────────────────────────────┤

│        │경     보     │ □자동화재탐지설비,        □전기식,             □기계식                │

├────┼───────┼───┬─────────────────────────────────┤

│배 관   │배     관     │입상관│ □직경:      mm,      □전용,         □겸용                     │

│        │              ├───┼─────────────────────────────────┤

│        │              │재  질│ □KSD 3562,         □KSD 3507    □그밖의 것                    │

│        ├───────┼───┴─────────────────────────────────┤

│        │이     음     │ □프랜지,                   □그밖의 것                                  │

│        ├───────┼────┬────────────────────────────────┤

│        │밸     브     │개폐밸브│ □KS:    K,    □그밖의 것:                                    │

│        │              ├────┼────────────────────────────────┤

│        │              │체크밸브│ □KS:    K,    □그밖의 것:                                    │

│        ├───────┼────┴────────────────────────────────┤

│        │방식조치      │ □방식테이프감기,     □라이닝관,      □그밖의 것:                      │

├────┼───────┴─────────────────────────────────────┤

│송수구  │ □단구형:   개           □쌍구형:   개,      □설치위치:                                │

├────┼───────┬──────────┬─────┬────────────────────┤

│배수조치│바닥기울기    │□유,  □무         │구획경계턱│□유,  □무                             │

│        ├───────┼──────────┴─────┴────────────────────┤

│        │배수구        │ㅇ폭:       m,     ㅇ깊이:      m,     ㅇ길이:       m                    │

│        ├───────┴─────────────────────────────────────┤

│        │ 집수관수:      ㅇ소화피트ㆍ유수분리장치수:        ,ㅇ배수저유조용량:                     │

├────┼───────┬─────────────────────────────────────┤

│배 선   │비상전원회로  │ □내화전선,    □전선관매설,       □그밖의 것                           │

│        ├───────┼─────────────────────────────────────┤

│        │조작  회로    │ □내화전선,    □전선관노출,       □전선관매설,    □그밖의 것          │

├────┼───────┴─────────────────────────────────────┤

│비상전원│  □비상전원수전설비,      □자가발전설비,         □축전지설비,    □그밖의 것           │

├────┼─────────────────────────────────────────────┤

│비고    │※ 형식번호는 소방시설성능시험표만 해당                                                   │

└────┴─────────────────────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                                  │결     과                         ┃

┃호│                                                                ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                                │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃1 │ 수 원                                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ주된 수원의 저수량                                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수원의 수질                                                  │    │        │        │        ┃

┠─┼────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃2 │ 수 조                                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ점검의 편의성                                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동결방지조치(또는 동결 우려없는 장소의 환경)상태             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수위계(또는 수위확인 조치)                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외)                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ조명설비(또는 채광상태)                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배수밸브 또는 배수관                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ"물분무소화설비용 수조"의 표지 설치상태                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조와 주배관 접속부의 "물분무소화설비용 배관"의 표지 설치상 │    │        │        │        ┃

┃  │태                                                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치                                │    │        │        │        ┃

┠─┼────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃3 │ 가압송수장치                                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재ㆍ침수등 재해방지 환경      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기준개수의 헤드의 동시 방수시 방수압 및 방수량               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애발    │    │        │        │        ┃

┃  │생여부                                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프성능시험배관 상태(구경 포함)                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프 흡입측 연성계ㆍ진공계 및 토출측 압력계 설치상태         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수온상승방지밸브설치위치ㆍ배관규격 그밖의 설치상태 및 릴리   │    │        │        │        ┃

┃  │프 밸브 개방압력                                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ물올림장치 용량ㆍ배관 및 보급수 보충상태                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ충압펌프용량ㆍ양정 및 표지                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가압송수장치의 소화용도 표지                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ고가수조의 경우 낙차ㆍ급수관 및 오버플로우관의 상태          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ압력수조의 경우 수조의 내용적ㆍ내용적과 저수량의 비율ㆍ      │    │        │        │        ┃

┃  │가압가스의 평상시 압력ㆍ수위계ㆍ급수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ          │    │        │        │        ┃

┃  │압력계ㆍ안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태                  │    │        │        │        ┃

┠─┼────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃4 │ 제어밸브                                                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ제어밸브등의 설치위치 적정여부                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ"제어밸브" 표지설치 상태                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동개방밸브의 기동조작부 및 수동식 개방밸브의 설치상태      │    │        │        │        ┃

┠─┼────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃5 │ 배관 및 밸브류                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관의 재질                                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용       │    │        │        │        ┃

┃  │시 장애발생 여부                                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치상태               │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                                │결     과                         ┃

┃호│                                                              ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                              │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼───────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃5 │ ｏ유량측정장치의 용량 및 설치상태                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개폐표시형밸브의 종류ㆍ설치위치 및 기능                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관내부의 청소상태                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치        │    │        │        │        ┃

┠─┼───────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃6 │ 기동장치 및 음향장치                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기동장치의 성능 및 표지 설치상태                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동식 기동장치의 경우 자동화재탐지설비의 감지기의 작동과  │    │        │        │        ┃

┃  │음향장치의 연동                                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동식 기동장치의 경우 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 음향 │    │        │        │        ┃

┃  │장치의 연동                                                   │    │        │        │        ┃

┠─┼───────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃7 │ 제어반                                                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원이 있는 경우 상용 또는 비상전원 전환기능           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ예비전원 확보상태 및 전환기능                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ모든 확인회로의 도통ㆍ작동시험기능 및 결과                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재ㆍ침수등 재해방지환경      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획ㆍ설치장소ㆍ조명 │    │        │        │        ┃

┃  │ㆍ급배기 설비ㆍ무선기기접속단자ㆍ최소면적 및 정리상태         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장  │    │        │        │        ┃

┃  │애 발생여부                                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동력제어반의 설치장소ㆍ용도표지ㆍ재질 및 두께              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 배선의 절연저항                                         │    │        │        │        ┃

┠─┼───────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃8 │ 전원                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수전전압에 따른 배선방식                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재ㆍ침수등 재해방지환경│    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원의 종류 및 용량                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 전력공급으로의 자동   │    │        │        │        ┃

┃  │및 수동전환 상태                                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원의 설치장소ㆍ조명ㆍ방화구획 및 비상전원설비외 다른 │    │        │        │        ┃

┃  │설비ㆍ물푼의 설치 또는 비치여부                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 배선의 절연저항                                         │    │        │        │        ┃

┠─┼───────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃9 │ 물분무소화설비 옥외송수구                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치장소 및 위치(높이포함)                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송수구의 송수압력표시                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송수구간 이격거리                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송수구의 송수담당 면적 송수구의 개수                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동배수밸브ㆍ체크밸브의 설치위치 및 상태                  │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                                  │결    과                                              ┃

┃호│                                                                ├──┬────┬─────────┬─────────┨

┃  │                                                                │결과│불량내용│조치              │법적근거          ┃

┃  │                                                                │    │        │내용              │                  ┃

┠─┼────────────────────────────────┼──┼────┼─────────┼─────────┨

┃10│ 헤드 및 배수밸브                                               │    │        │                  │                  ┃

┃  │ ｏ헤드설치개수 및 설치위치                                     │    │        │                  │                  ┃

┃  │ ｏ고압의 전기기기 설치장소의 경우 이격거리 적정 여부           │    │        │                  │                  ┃

┃  │ ｏ차고ㆍ주차장의 경우 배수설비(배수구, 기름분리장치등)설치 및  │    │        │                  │                  ┃

┃  │기울기 적정여부                                                 │    │        │                  │                  ┃

┠─┼────────────────────────────────┼──┼────┼─────────┼─────────┨

┃11│ 전동기                                                         │    │        │                  │                  ┃

┃  │ ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태                             │    │        │                  │                  ┃

┃  │ ｏ원활한 회전여부(진동 및 소음상태)                            │    │        │                  │                  ┃

┃  │ ｏ운전시 과열 발생 여부                                        │    │        │                  │                  ┃

┃  │ ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부                       │    │        │                  │                  ┃

┃  │ ｏ본체의 방청의 보존상태                                       │    │        │                  │                  ┃

┠─┼────────────────────────────────┴──┴────┴─────────┴─────────┨

┃12│   ※펌프성능시험결과표                                                                                                 ┃

┃  │┌────┬────┬────┬─────┬───────────────────────────┐                    ┃

┃  ││구   분 │체절운전│정격운전│정격유량의│적  정  여  부                                        │  ○설정압력:       ┃

┃  ││        │        │(100%)  │150%운전  │                                                      │  ○주펌프          ┃

┃  │├────┼────┼────┼─────┼───────────────────────────┤  기동:      kgf/㎠ ┃

┃  ││토출량  │0       │        │          │1.체절운전시 토출압은 정격토출                        │  정지:      kgf/㎠ ┃

┃  ││(ℓ/min)│        │        │          │압의 140%이하일 것(   )                               │                    ┃

┃  │├────┼────┼────┼─────┤2.정격운전시 토출량과 토출압이  규정치 이상일 것(    )│  ○충압펌프        ┃

┃  ││토출압  │        │        │          │(펌프 명판 및설계치 참조)                             │  기동:     kgf/㎠  ┃

┃  ││(kgf/㎠)│        │        │          │3.정격토출량 150%에서 토출압이                        │  정지:     kgf/㎠  ┃

┃  ││        │        │        │          │정격토출압의 65%이상일 것(  )                         │                    ┃

┃  │└────┴────┴────┴─────┴───────────────────────────┘                    ┃

┃  │                                                                                                                        ┃

┃  │                                                                                                                        ┃

┃  │   ※릴리프밸브 작동 압력 :         kgf/㎠                                                                              ┃

┠─┼────────────────────────────────────────────────────────────┨

┃13│ 비 고                                                                                                                  ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

(비고) 1.물분무소화설비 단위별로 작성한다.

      2. □란에는 해당란에 Ⅴ표를, :"의 다음에는 해당하는 사항이 있는 경우에 한하여 그 내용을 상세하게 기재한다.

6. 포소화설비 종합정밀점검표  

가. 설치상태개요

┌────────────────────────────────────────────────┐

│항                    목                                                                        │

├────┬───────────────────────────────────────────┤

│방  식  │ □홈워터스프링클러설비,   □홈헤드설비,   □고정포방출설비,   □호스릴포설비         │

├────┼──────┬────────────────────────────────────┤

│수  원  │종    별    │ □고가수조,            □압력수조,            □그밖의 것:             │

│        ├──────┼────────────────────────────────────┤

│        │위    치    │ ㅇ설치장소    □ 지하    □지상    □옥상    □그밖의 것               │

│        │            │ ㅇ펌프흡입방식에 의한 분류         □부압흡입방식의 저수조             │

│        │            │                                    □정압흡입방식의 저수조             │

│        ├──────┼────────────────────────────────────┤

│        │수    량    │ ㅇ보유량:      ㎥,   ㅇ유효수량:       ㎥,      □전용      □겸용     │

├────┼──────┼────────────┬──────┬────────────────┤

│가압    │설치위치    │    층,             실  │압력조정장치│□유,   □무                    │

│송수장치├──────┼─────────┬──┴──────┴────────────────┤

│        │펌프방식    │펌프전동기        │ □전용,    □겸용,             ㅇ토출량:    ℓ/min │

│        │            │                  ├──────────────────────────┤

│        │            │                  │ ㅇ전양정:       m,             ㅇ직경:        ㎜   │

│        │            │                  ├──────────────────────────┤

│        │            │                  │ ㅇ전압:         V,             ㅇ출력:        ㎾   │

│        │            ├─────────┼──────────────────────────┤

│        │            │물올림장치        │ ㅇ유효수량:  ℓ, ㅇ급수방식:   ,  ㅇ급수배관구경   mm│

│        │            │                  ├──────────────────────────┤

│        │            │                  │ ㅇ감수경보의 종별 및 표시장소:                     │

│        │            ├─────────┼──────────────────────────┤

│        │            │기동용수압개폐장치│ㅇ용량:              ℓ,   ㅇ사용압력 :      ㎏f/㎠ │

│        ├──────┼─────────┴──────────────────────────┤

│        │고가수조방식│ㅇ유효낙차:              m                                              │

│        ├──────┼────────────────────────────────────┤

│        │압력탱크방식│ㅇ탱크가압압력:          ㎏f/㎠,           ㅇ용량:            ℓ        │

│        │            ├────────────────────────────────────┤

│        │            │ㅇ에어콤푸레샤 용량:         ㎥/min,       ㅇ동력:           ㎾         │

├────┼──────┴────────────────────────────────────┤

│포방출  │ □홈워터스프링클러설비,   □홈헤드,   □고정포방출구,   □호스릴,     □포소화전     │

├────┼───────────────────────────────────────────┤

│일제개방│ □감압개방,   □가압개방,   형식번호 제     호,    □직경:     mm  ㅇ설치개수:   개  │

│밸    브├───────────────────────────────────────────┤

│        │ □감압개방,   □가압개방,   형식번호 제     호,    □직경:     mm  ㅇ설치개수:   개  │

├────┼───────────────────────────────────────────┤

│        │ ㅇ방수구역수:        구역,                                                           │

│방출구역├───────────────────────────────────────────┤

│        │ ㅇ최대방수구역:          ㎡,   ㅇ최대방사체적:     ㎥   ㅇ방사량:       ℓ/min       │

│        ├───────────────────────────────────────────┤

│        │ ㅇ최소방수구역:          ㎡,   ㅇ최대방사체적:     ㎥   ㅇ방사량:       ℓ/min       │

├────┼───┬───────────────────────────────────────┤

│소화약제│종 별 │ (□단백포, □합성계면활성제, □수성막포, □내알코올포), ㅇ형식 제         호 │

│        ├───┴───────────────────────────────────────┤

│        │ㅇ저장량:       ℓ  ㅇ설치층:        층 ,          ㅇ포채용량농도:       %            │

│        ├──────┬────────────────────────────────────┤

│        │혼합방식    │ □펌프푸로포셔너,                □프레져푸로포셔너                    │

│        │            │ □라인푸로포셔너,                □프레져사이드푸로포셔너              │

├────┼──────┼────────────────────────────────────┤

│기동장치│펌프기동    │ □기동용수압개폐장치,    □유수검지장치,        □그밖의 것            │

│        ├──────┼────────────────────────────────────┤

│        │방수기동    │ □스프링클러헤드,        □감지기,              □수동기동밸브         │

├────┼──────┼────────────────────────────────────┤

│자동    │□유수검지장치│ 형식번호 제      호,     □직경:        mm,   ㅇ설치개수:       개     │

│경보장치├──────┼────────────────────────────────────┤

│        │□압력검지장치│ 형식번호 제      호,     □직경:        mm,   ㅇ설치개수:       개     │

│        ├──────┼────────────────────────────────────┤

│        │경     보   │ □자동화재탐지설비,      □전기식,             □기계식                │

├────┼──────┼────┬───────────────────────────────┤

│배  관  │배    관    │입상관  │ □직경:      mm,         □전용,          □겸용             │

│        │            ├────┼───────────────────────────────┤

│        │            │재  질  │ □KSD 3562,              □KSD 3507     □그밖의 것          │

│        ├──────┼────┴───────────────────────────────┤

│        │이     음   │ □프랜지,                         □그밖의 것                          │

│        ├──────┼────┬───────────────────────────────┤

│        │밸    브    │개폐밸브│ □KS:    K,             □그밖의 것:                         │

│        │            ├────┼───────────────────────────────┤

│        │            │체크밸브│ □KS:    K,             □그밖의 것:                         │

│        ├──────┼────┴───────────────────────────────┤

│        │방식조치    │ □방식테이프감기,          □라이닝관,            □그밖의 것:         │

├────┼──────┴────────────────────────────────────┤

│송수구  │ □단구형:     개               □쌍구형:     개,           □설치위치:               │

├────┼──────┬────────────────────────────────────┤

│배  선  │비상전원회로│  □내화전선,     □전선관매설,     □그밖의 것                         │

│        ├──────┼────────────────────────────────────┤

│        │조작   회로 │  □내화전선,     □전선관노출,     □전선관매설,     □그밖의 것       │

├────┼──────┴────────────────────────────────────┤

│비상전원│ □비상전원수전설비,    □자가발전설비,    □축전지설비,      □그밖의 것             │

├────┼────┬──┬────┬┬───┬┬─┬┬─────┬───────────────┤

│설치수  │구 역 명│    │        ││      ││  ││          │계                            │

│        ├────┼──┼────┼┼───┼┼─┼┼─────┼───────────────┤

│        │비닥면적│    │        ││      ││  ││          │                              │

│        ├────┼──┼────┼┼───┼┼─┼┼─────┼───────────────┤

│        │헤 드 수│    │        ││      ││  ││          │                              │

├────┼────┴──┴────┴┴───┴┴─┴┴─────┴───────────────┤

│비고    │※형식번호는 소방시설성능시험표 해당                                                  │

└────┴───────────────────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                              │결     과                         ┃

┃호│                                                            ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                            │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃1 │ 포소화설비의 종류                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소방대상물별 포소화설비 종류의 적용                      │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃2 │ 수 원                                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ주된 수원의 저수량                                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수원의 수질(오염, 부유물, 침전물 상태)                   │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃3 │ 수 조                                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ점검의 편의성                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동결방지조치(또는 동결 우려없는 장소의 환경)상태         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수위계(또는 수위확인 조치)                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외)                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ조명설비(또는 채광상태)                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배수밸브 또는 배수관(개폐조작 및 부식상태)               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치                            │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃4 │ 제어반                                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원이 있는 경우 상용 또는 비상전원 전환기능         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ예비전원 확보상태 및 전환기능                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ모든 확인회로의 도통ㆍ작동시험기능 및 결과               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재ㆍ침수등 재해방지        │    │        │        │        ┃

┃  │   환경                                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획ㆍ설치장소ㆍ   │    │        │        │        ┃

┃  │조명ㆍ급배기설비ㆍ무선기기접속단자ㆍ최소면적 및 정리상태    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용     │    │        │        │        ┃

┃  │시 장애 발생여부                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동력제어반의 설치장소ㆍ용도표지ㆍ재질 및 두께            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 배선의 절연저항                                       │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃5 │ 가압송수장치                                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재ㆍ침수등 재해방지환경   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)        │    │        │        │        ┃

┃  │   상태                                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ표준방사량의 적정 여부                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시       │    │        │        │        ┃

┃  │   장애 발생여부                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프성능시험배관 상태(구경 포함)                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프 흡입측 연성계ㆍ진공계 및 토출측 압력계 설치상태     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수온상승방지밸브 설치위치ㆍ배관규격, 그 밖의 설치상태 및 │    │        │        │        ┃

┃  │릴리프밸브 개방압력                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ물올림장치 용량ㆍ배관 및 보급수 보급상태                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ충압펌프 용량ㆍ양정 및 표지                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가압송수장치의 소화용도 표지                             │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                              │결     과                         ┃

┃호│                                                            ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                            │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃  │ ｏ고가수조의 경우 낙차ㆍ급수관 및 오버플로우관의 상태      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ입력수조의 경우 수조의 내용적ㆍ내용적과 저수량의 비율ㆍ가│    │        │        │        ┃

┃  │압가스의 평상시 압력ㆍ수위계ㆍ급수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압력    │    │        │        │        ┃

┃  │계ㆍ연성계ㆍ안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태           │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃6 │ 포소화설비 배관 등                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송액관의 기울기 및 배액밸브 설치 상태                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송액관과 탱크의 접합부분의 완충조치                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ포소화약제의 혼합장치의 설치상태 및 기능                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ포소화설비 자동개방밸브의 ?치 상태                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관의 재질                                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의        │    │        │        │        ┃

┃  │   사용시 장애 발생여부                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ유량측정장치의 용량 및 설치상태                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개폐표시형밸브의 종류ㆍ설치위치 및 기능                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개폐밸브의 템퍼스위치 설치 상태                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치      │    │        │        │        ┃

┣━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┫

┃7 │ 옥외송수구                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치장소 및 위치(높이 포함)                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송수구의 송수압력 표시                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송수구간 이격거리                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ송수구의 송수담당면적 송수구의 개수                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동배수밸브ㆍ체크밸브의 설치위치 및 상태                │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃8 │ 약제탱크                                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ화재등 재해로 인한 피해의 방지환경                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기온의 변동에 의한 포의 장애 발생여부                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ포소화약제의 변질우려 및 점검의 편리성 여부              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ약제탱크의 압력이 가해지는 경우 압력계 설치 여부         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ액면계 또는 계량봉 설치 여부                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가압식이 아닌 경우 글라스게이지 설치 여부                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ포소화약제 저장량의 적정 여부                            │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃9 │ 포소화설비 기동장치 및 음향장치                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ직접조작, 원격조작에 의한 가압송수장치, 수동식 개방밸브  │    │        │        │        ┃

┃  │및 소화약제 혼합장치의 기동여부                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기동장치 조작부의 설치상태 및 표지 설치 여부             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수동식 기동장치의 설치개수 적정 여부                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동식 기동장치의 자동화재탐지설비 감지기 또는 폐쇄형    │    │        │        │        ┃

┃  │스프링클러헤드의 개방과 연동하여 기동여부                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기동장치와 연동하는 자동경보장치의 음향경보 상태         │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                            │결     과                         ┃

┃호│                                                          ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                          │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃10│ 포헤드 및 고정포방출구                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ팽창비율에 따른 방출구의 적정 여부(팽창비 20이하는 포  │    │        │        │        ┃

┃  │헤드, 팽창비 80이상 1000미만은 고발포형 고정포 방출       │    │        │        │        ┃

┃  │구)                                                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ포헤드방사량의 적정여부                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ고정포방출구의 점검구 설치상태                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ고정포방출구의 방출압력 및 방출량 적정 여부            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ위험물옥외탱크의 고정포방출구까지 사다리 설치상태      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ보조포소화전의 설치 상태                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ고발포용 고정포방출구 설치시 개구부 자동폐쇄장치 설치  │    │        │        │        ┃

┃  │상태                                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ고발포용 고정포방출구의 방출량 적정 여부               │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃11│  전원                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수전전압에 따른 배선방식                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재ㆍ침수등 재해방  │    │        │        │        ┃

┃  │지환경                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원의 종류 및 용량                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 전력공급으로의 자 │    │        │        │        ┃

┃  │동 및 수동전환 상태                                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원의 설치장소ㆍ조명ㆍ방화구획 및 비상전원설비외  │    │        │        │        ┃

┃  │다른 설비ㆍ물품의 설치 또는 비치여부                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 배선의 절연저항                                     │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃12│ 전동기                                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태)                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ운전시 과열 발생여부                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ본체의  방청의 보존상태                                │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┎─┬────────────────────────────────────────────────────────┒

┃13│   ※펌프성능시험결과표                                                                                         ┃

┃  │┌────┬─────┬──────┬─────┬─────────────────────┐                  ┃

┃  ││구   분 │체절운전  │정격운전    │정격유량의│적  정  여  부                            │  ○설정압력:     ┃

┃  ││        │          │(100%)      │150%운전  │                                          │                  ┃

┃  │├────┼─────┼──────┼─────┼─────────────────────┤  ○주펌프        ┃

┃  ││토출량  │0         │            │          │1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%  │  기동:  kgf/㎠   ┃

┃  ││(ℓ/min)│          │            │          │이하일 것(   )                            │  정지:  kgf/㎠   ┃

┃  │├────┼─────┼──────┼─────┤2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상│                  ┃

┃  ││토출압  │          │            │          │일 것(    )                               │  ○충압펌프      ┃

┃  ││(kgf/㎠)│          │            │          │ (펌프 명판 및설계치 참조)                │  기동:  kgf/㎠   ┃

┃  ││        │          │            │          │3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압 │  정지:  kgf/㎠   ┃

┃  ││        │          │            │          │의 65%이상일 것(  )                       │                  ┃

┃  │└────┴─────┴──────┴─────┴─────────────────────┘                  ┃

┃  │            ※릴리프    릴리브                                                                                  ┃

┃  │            밸브작동    작동압력 :                                                                              ┃

┃  │            압력 :            kgf/㎠                                                                            ┃

┃  │               kgf/㎠                                                                                           ┃

┃  │                                                                                                                ┃

┃  │                                                                                                                ┃

┠─┼────────────────────────────────────────────────────────┨

┃14│ 비 고                                                                                                          ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

(비고) 포소화설비 단위별로 작성한다.

7. 이산화탄소소화설비 종합정밀점검표 

가. 설치상태개요

┌────────────────────────────────────────────────┐

│항           목                                                                                 │

├──────┬─────────────────────────────────────────┤

│저 장 방 식 │ □ 고압식,                                    □ 저압식                          │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│설 비 방 식 │ □ 전역방출방식,           □ 국소방출방식,           □ 이동식                  │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│기 동 방 식 │ □ 자동,     □ 수동전기식,       □ 수동가스압식,     □ 그밖의 것:             │

├──────┼─────┬───────────────────────────────────┤

│용    기    │전  기  식│?최다개방용기수:       ?전자개방밸브수:        ?체크밸브수:        │

│개방장치    ├─────┼───────────────────────────────────┤

│            │가스압력식│?기동용기수:           ?선택밸브수:                                 │

├──────┼─────┴───────────────────────────────────┤

│용기 개수등 │      ㎏,         ℓ,            개,          ?설치장소:       층                │

├──────┴┬────────────────────────────────────────┤

│제어반설치위치│ □ 제어반:         ,                       □ 자연배기                         │

├───────┼────────────────────────────────────────┤

│배 출 조 치   │ □ 전용배출기,         □ 겸용배출기,        □ 자연배기         □ 과압배출구 │

├──────┬┴────────────────────────────────────────┤

│방호 구역수 │ □               구역,                                                           │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│전       원 │ □ 직류          V         □ 교류            V                                  │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│음 향 경 보 │ □ 방송,         □ 모터싸이렌,       □ 벨,         □ 부저,      □ 그밖의 것: │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│표       시 │ □ 수동기동장치표시,       □ 선택밸브의방호구역표시,      □ 방호구역표시       │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│화 재 감 지 │ □ 자동화재탐지설비,       □ 그밖의것:                                          │

├──────┼───────────────────────┬─────────────────┤

│조 작 요 령 │ □ 자동                                      │□ 수동                           │

│            │  ?화재감지                                  │  ? 화재 확인                    │

│            │  ? 음향경보장치기동                         │  ? 음향경보장치기동             │

│            │    □ 화재표시경보                           │    □ 화재표시경보               │

│            │    □ 환기장치정지                           │  ? 기동장치기동                 │

│            │    □ 출입문 등 개구부 자동폐쇄장치 기동     │  ? 피난확인 후 소화설비기동     │

│            │    □ 화재경보 후 소화약제방출장치           │    □ 환기장치 기동              │

│            │       작동지연시간 :       초                │    □ 출입문 등 자동폐쇄장치 기동│

│            │  ? 용기개방자동장치                         │    □ 가스압자동폐쇄장치 기동    │

│            │  ? 소화약제방출                             │    □ 소화약제방출표시등 점등    │

│            │    □ 개구부 등에 대한 가스압자동폐쇄장치기동│                                  │

│            │    □ 소화약제 방출표시등 점등               │                                  │

├──────┼────┬──────────────────┴─────────────────┤

│            │용    기│ □ 고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과                             │

│기 기 등 의 ├────┼────────────────────────────────────┤

│규       격 │배관자질│ □ KSD 3562 이음없는 탄소강관,            ?SCH:                       │

│            │        ├────────────────────────────────────┤

│            │        │ □ KSD 5301 이음없는 동ㆍ동합금강관,      ?SCH:                       │

│            │        ├────────────────────────────────────┤

│            │        │ ?관 이음쇠 내압력 : 1차측        ㎏f/㎠,    2차측         ㎏f/㎠      │

│            │        ├────────────────────────────────────┤

│            │        │ ?밸브류의 내압력 :          ㎏f/㎠                                    │

│            ├────┼────────────────────────────────────┤

│            │호 스 릴│ ?       개,   ?설치위치:                     , ?내압력 :      ㎏f/㎠│

├──────┼────┴────────────────────────────────────┤

│비상전원    │ □ 자가발전설비,     □ 축전지설비                                               │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│비고        │ ※ 배관자질항목중 KSD, SCH 및 호스릴 내압력은 소방시설성능시험표 해당            │

└──────┴─────────────────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검  

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                                │결     과                         ┃

┃호│                                                              ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                              │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼───────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃1 │ 저장용기                                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치장소의 방화구역ㆍ방호구역과의 분리 및 표지             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ저장용기(□ 고압식, □ 저압식)의 충전비                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ저압식의 경우 안전밸브 및 봉판의 작동압력 및 기능          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ저압식의 경우 액면계ㆍ압력계 및 입력강하경보장치의 기능    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ저압식의 경우 자동냉동장치의 기능                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ내압시험의 합격여부                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개방밸브의 개방방식(□ 전기식, □ 가스압력식, □ 기계식)   │    │        │        │        ┃

┃  │및 자동ㆍ수동 개방기능                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개방밸브의 안전장치의 기능                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ저장용기와 선택밸브(또는 개폐밸브)사이의 안전장치의 작동압 │    │        │        │        ┃

┃  │력 및 기능                                                    │    │        │        │        ┃

┠─┼───────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃2 │ 소화약제                                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소화약제 총저장량                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별 소   │    │        │        │        ┃

┃  │화약제 배정량                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별ㆍ방호대상종류별 소화약제    │    │        │        │        ┃

┃  │저장량                                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제 저장량                   │    │        │        │        ┃

┠─┼───────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃3 │ 기동장치                                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 수동식기동장치                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함) 및 기능     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전원 및 위치표시등 상태                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ음향경보장치와 연동기능                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방출지연비상스위치 작동상태                                │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다)       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수동기동 기능유무 및 상태                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의 배   │    │        │        │        ┃

┃  │치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내압   │    │        │        │        ┃

┃  │력 적정여부                                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적ㆍ충전량   │    │        │        │        ┃

┃  │ㆍ충전비 및 안전밸브의 적정여부                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험작동상태             │    │        │        │        ┃

┠─┼───────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃4 │ ｏ소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태                   │    │        │        │        ┃

┠─┼───────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃5 │ 제어반 및 화재표시등                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동화재탐지설비 수신기로 화재표시반을 대신하는 경우 자    │    │        │        │        ┃

┃  │동화재탐지설비 수신기의 화재표시반 기능유무                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ제어반의 신호수신 방법ㆍ상태, 음향경보장치의 작동, 소화    │    │        │        │        ┃

┃  │약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ화재표시반의 제어반과의 연동상태                           │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                                      │결     과                         ┃

┃호│                                                                    ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                                    │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃  │ ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지         │    │        │        │        ┃

┃  │기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의 작         │    │        │        │        ┃

┃  │동표시등의 점등상태                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동ㆍ수동 절환기능 절환표시등         │    │        │        │        ┃

┃  │의 점등상태                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소ㆍ환경 적정여부 및 점검의         │    │        │        │        ┃

┃  │용이성 여부                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부             │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃6 │ 배관등                                                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전용여부                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관의 종류ㆍ규격 및 방식처리의 적정여부(소방시설성능시험표 해당)│    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ분사헤드의 방사압력 적합여부                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관구경이 설계프로그램과 일치여부                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 이산화탄소저          │    │        │        │        ┃

┃  │장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여             │    │        │        │        ┃

┃  │부 및 표시상태                                                      │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃7 │ 분사헤드                                                           │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 전역방출방식                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전용여부                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드의 방사압력 적합여부                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력         │    │        │        │        ┃

┃  │적합여부                                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ분사헤드의 오리피스 구경이 설계프로그램과 일치여부               │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 국소방출방식                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드의 설치장소 적합여부                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ30초내 방사완료 가능여부                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드의 방사압력 적정여부                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ분사헤드의 오리피스 구경이 설계프로그램과 일치여부               │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 호스릴방식                                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ시간당 방출량 적합여부                                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태                   │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃8 │ 화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다)                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ화재감지기의 종류 적합여부                                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ교차회로의 경우 화재감지기의 담당 바닥면적 적합여부              │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                            │결    과                          ┃

┃호│                                                          ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                          │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃9 │ 개구부의 자동폐쇄장치                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합여부│    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부        │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃10│ ｏ비상전원 확보상태 적합여부                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방호구역내 상시근무인원의 유무(유ㆍ무로 표기)          │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

다. 방호구역상세서

┌────────────────┬┬┬┬┬┬┐

│층             별               │││││││

├────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│방 호 구 획 명 칭               │││││││

├────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│층   높   이   (m)              │││││││

├────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│면      적    (㎡)              │││││││

├────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│체      적    (㎥)              │││││││

├────┬────┬──────┼┼┼┼┼┼┤

│방호구역│칸 막 이│벽          │││││││

│구   조 │        ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │천장        │││││││

│        ├────┼──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │개 구 부│창          │││││││

│        │        ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │그밖의 것   │││││││

│        │        ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │문          │││││││

├────┼────┼──────┼┼┼┼┼┼┤

│환기장치│방   식 │강제급기    │││││││

│        │        ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │강제배기    │││││││

│        │        ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │자연        │││││││

│        ├────┼──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │폐   쇄 │자동정지    │││││││

│        │방 식 등├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │자동폐쇄    │││││││

├────┴────┴──────┼┼┼┼┼┼┤

│방  출  시  간  (초)            │││││││

├────┬───────────┼┼┼┼┼┼┤

│설비소화│산출계수              │││││││

│약 제 량├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │수정계수              │││││││

│        ├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │기본소화약제량        │││││││

│        ├───┬───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │개구부│개구부면적(㎡)│││││││

│        │증가량├───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │      │개구계수      │││││││

│        │      ├───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │      │소화약제량    │││││││

│        ├───┴───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │합계소화약제량        │││││││

├────┴───────────┼┼┼┼┼┼┤

│방 출 소 화 약 제 량            │││││││

├────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│방 출 용 기 수 (㎏/개)          │││││││

├────┬───────────┼┼┼┼┼┼┤

│배관관계│주  배  관  직 경     │││││││

│        ├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │말  단  부  직 경     │││││││

│        ├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │헤   드   형   식     │││││││

│        ├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │헤   드   개   수     │││││││

│        ├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │오리피스구경(면적)    │││││││

└────┴───────────┴┴┴┴┴┴┘

※ 오리피스구경은 방호구역 소방시설 성능시험표 해당

8. 할로겐화합물소화설비 종합정밀점검표 

가. 설치상태개요

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│항                목                                                                              │

├──────┬──────────────────────────────────────────┤

│설 비 방 식 │ □ 전역방출방식,          □ 국소방출방식,              □ 이동식                  │

├──────┼──────────┬───────────┬───────────┬───────┤

│약 제 종 별 │   □ 할론1301      │   □ 할론2402        │  □ 할론1211         │  □ 그밖의것:│

├──────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────┤

│저 장 방 식 │ □ 축압식:    ㎏f/ │ □ 축압식:    ㎏f/㎠ │ □ 축압식:    ㎏f/㎠ │              │

│            │㎠                  │ □ 가압식:    ㎏f/㎠ │ □ 가압식:    ㎏f/㎠ │              │

│            │ □ 가압식:    ㎏f/ │                      │                      │              │

│            │㎠                  │                      │                      │              │

├──────┼──────────┴───────────┴───────────┴───────┤

│기 동 방 식 │ □ 자동,          □ 수동전기식,    □ 수동가스압식,     □ 그밖의 것:             │

├──────┼─────┬────────────────────────────────────┤

│용    기    │전  기  식│?최다용기개방수:       ?전자개방밸브수:        ?체크밸브수:          │

│개방장치    ├─────┼────────────────────────────────────┤

│            │가스압력식│?기동용기수:           ?선택밸브수:                                   │

├──────┼─────┴────────────────────────────────────┤

│용기개수등  │         ㎏,        ℓ,       개               ?설치장소:                          │

├──────┴┬─────────────────────────────────────────┤

│제어반        │ □ 제어반:            ,          □ 화재표시반:                                  │

│설치위치      │                                                                                  │

├───────┼─────────────────────────────────────────┤

│배 출 조 치   │ □ 전용배출기,      □ 겸용배출기,      □ 자연배기                              │

├──────┬┴─────────────────────────────────────────┤

│방호 구역수 │ □             구역,                                                               │

├──────┼──────────────────────────────────────────┤

│전       원 │ □ 직류,            V          □ 교류,                   V                        │

├──────┼──────────────────────────────────────────┤

│음 향 경 보 │ □ 방송,      □ 모터싸이렌,       □ 벨,        □ 부저,       □ 그밖의것:       │

├──────┼──────────────────────────────────────────┤

│표       시 │ □ 수동기동장치표시,      □ 선택밸브의방호구역표시,       □ 방호구역표시         │

├──────┼──────────────────────────────────────────┤

│화 재 감 지 │ □ 자동화재탐지설비,      □ 그밖의 것:                                            │

├──────┼──────────────────┬───────────────────────┤

│조 작 요 령 │ □ 자동                            │ □ 수동                                      │

│            │  ?화재감지                        │  ? 화재 확인                                │

│            │  ? 음향경보장치기동               │  ? 음향경보장치기동                         │

│            │    □ 화재표시경보                 │    □ 화재표시경보                           │

│            │    □ 환기장치정지                 │  ? 기동장치기동                             │

│            │    □ 출입문등 개부부 자동폐쇄장치 │  ? 피난확인후 소화설비기동                  │

│            │       기동                         │    □ 환기장치 기동                          │

│            │    □ 화재경보후 소화약제방출장치  │    □ 출입문등 자동폐쇄장치 기동             │

│            │       작동지연시간 :        초     │    □ 가스압자동폐쇄장치 기동                │

│            │  ? 용기개방자동장치               │    □ 소화약제방출표시등 점등                │

│            │  ? 소화약제방출                   │                                              │

│            │    □ 개구부 등에 대한 가스압자동폐│                                              │

│            │       쇄장치기동                   │                                              │

│            │    □ 소화약제 방출표시등 점등     │                                              │

├──────┼───┬──────────────┴───────────────────────┤

│            │용    │ □ 고압가스안전관리법에 의한 용기검사결과                                  │

│기 기 등 의 │기    │                                                                            │

│규       격 ├───┼──────────────────────────────────────┤

│            │배관자│ □ KSD 3562 이음없는 탄소강관               ?SCH:                         │

│            │질    ├──────────────────────────────────────┤

│            │      │ □ KSD 5301 이음없는 동ㆍ동합금강관         ?SCH:                         │

│            │      ├──────────────────────────────────────┤

│            │      │ ? 관 이음쇠 내압력 : 1차측           ㎏f/㎠,   2차측           ㎏f/㎠     │

│            │      ├──────────────────────────────────────┤

│            │      │? 밸브류의 내압력 :                  ㎏f/㎠                                │

│            ├───┼──────────────────────────────────────┤

│            │호 스 │          개,             ?내압력 :      ㎏f/㎠                            │

│            │릴    │                                                                            │

├──────┼───┴──────────────────────────────────────┤

│비상전원    │ □ 자가발전설비,                    □ 축전지설비                                  │

├──────┼──────────────────────────────────────────┤

│비  고      │※ 배관자질항목중 KSD, SCH 및 호스릴 내압력은 소방시설성능시험표 해당               │

└──────┴──────────────────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                              │결     과                         ┃

┃호│                                                            ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                            │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃1 │ 저장용기                                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치장소의 방화구역ㆍ방호구역과의 분리 및 표지           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ저장용기(□ 고압식, □ 저압식)의 충전비                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ내압시험의 합격여부                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개방밸브의 개방방식(□ 전기식, □ 가스압력식, □ 기계식) │    │        │        │        ┃

┃  │및 자동ㆍ수동 개방기능                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개방밸브의 안전장치의 기능                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ저장용기와 선택밸브(또는 개폐밸브)사이의 안전장치의 작동 │    │        │        │        ┃

┃  │압력 및 기능                                                │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃2 │ 소화약제                                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소화약제 총저장량                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별    │    │        │        │        ┃

┃  │소화약제 배정량                                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별ㆍ방호대상종류별 소화약제  │    │        │        │        ┃

┃  │저장량                                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제저장량                  │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃3 │ 기동장치                                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 수동식기동장치                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전원 및 위치표시등 상태                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ음향경보장치와 연동기능                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방출지연비상스위치의 기능                                │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다)     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수동기동 기능유무 및 상태                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의    │    │        │        │        ┃

┃  │배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내   │    │        │        │        ┃

┃  │압력 적정여부                                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적ㆍ충전   │    │        │        │        ┃

┃  │량ㆍ충전비 및 안전밸브의 적정여부                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험작동상태           │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃4 │ ｏ소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태                 │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃5 │ 제어반 및 화재표시등                                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동화재탐지설비 수신기로 화재표시반을 대신하는 경우 자  │    │        │        │        ┃

┃  │동화재탐지설비 수신기의 화재표시반 기능유무                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ제어반의 신호수신 방법ㆍ상태, 음향경보장치의 작동, 소화  │    │        │        │        ┃

┃  │약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ화재표시반의 제어반과의 연동상태                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방출지연비상스위치의 작동상태                            │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                                      │결     과                         ┃

┃호│                                                                    ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                                    │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃6 │ ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감           │    │        │        │        ┃

┃  │지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의            │    │        │        │        ┃

┃  │작동표시등의 점등상태                                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동ㆍ수동 절환기능 절환표시           │    │        │        │        ┃

┃  │등의 점등상태                                                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소ㆍ환경 적정여부 및 점검의         │    │        │        │        ┃

┃  │용이성 여부                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부             │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃7 │ 배관등                                                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전용여부                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관구경이 설계프로그램과 일치여부                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관의 종류ㆍ규격 및 방식처리의 적정여부(소방시설성능시험표 해당)│    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 할로겐화합물          │    │        │        │        ┃

┃  │저장용기를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정             │    │        │        │        ┃

┃  │여부 및 표시상태                                                    │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃8 │ 분사헤드                                                           │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 전역방출방식                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전용여부                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드의 방사압력 적합여부                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력         │    │        │        │        ┃

┃  │적합여부                                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ분사헤드의 오리피스 구경이 설계프로그램과 일치여부               │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 국소방출방식                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드의 설치장소 적합여부                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기준시간내에 방사완료 가능여부                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드의 방사압력 적정여부                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ분사헤드의 오리피스 구경이 설계프로그램과 일치여부               │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 호스릴방식                                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ시간당 방출량 적합여부                                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태                   │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃9 │ 화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다)                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ화재감지기의 종류 적합여부                                       │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                        │결     과                         ┃

┃호│                                                      ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                      │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼───────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃9 │ 개구부의 자동폐쇄장치                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적합│    │        │        │        ┃

┃  │여부                                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부    │    │        │        │        ┃

┠─┼───────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃10│ ｏ비상전원 확보상태 적합여부                         │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

다. 방호구역상세서

┌────────────────┬┬┬┬┬┬┐

│층             별               │││││││

├────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│방 호 구 획 명 칭               │││││││

├────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│층   높   이   (m)              │││││││

├────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│면      적    (㎡)              │││││││

├────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│체      적    (㎥)              │││││││

├────┬────┬──────┼┼┼┼┼┼┤

│방호구역│칸 막 이│벽          │││││││

│구   조 │        ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │천장        │││││││

│        ├────┼──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │개 구 부│창          │││││││

│        │        ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │그밖의 것   │││││││

│        │        ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │문          │││││││

├────┼────┼──────┼┼┼┼┼┼┤

│환기장치│방   식 │강제급기    │││││││

│        │        ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │강제배기    │││││││

│        │        ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │자연        │││││││

│        ├────┼──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │폐   쇄 │자동정지    │││││││

│        │방 식 등├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │자동폐쇄    │││││││

├────┴────┴──────┼┼┼┼┼┼┤

│방  출  시  간  (초)            │││││││

├────┬───────────┼┼┼┼┼┼┤

│설비소화│산출계수              │││││││

│약 제 량├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │수정계수              │││││││

│        ├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │기본소화약제량        │││││││

│        ├───┬───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │개구부│개구부면적(㎡)│││││││

│        │증가량├───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │      │개구계수      │││││││

│        │      ├───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │      │소화약제량    │││││││

│        ├───┴───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │합계소화약제량        │││││││

├────┴───────────┼┼┼┼┼┼┤

│방 출 소 화 약 제 량            │││││││

├────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│방 출 용 기 수 (㎏/개)          │││││││

├────┬───────────┼┼┼┼┼┼┤

│배관관계│주  배  관  직 경     │││││││

│        ├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │말  단  부  직 경     │││││││

│        ├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │헤   드   형   식     │││││││

│        ├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │헤   드   개   수     │││││││

│        ├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │오리피스구경(면적)    │││││││

└────┴───────────┴┴┴┴┴┴┘

※ 오리피스구경은 소방시설 성능시험표 해당

9. 분말소화설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요 ┌─────────────────────────────────────────────────┐

│항                  목                                                                            │

├─────┬───────────────────────────────────────────┤

│설비방식  │ □전역방출방식,                □국소방출방식,             □이동식                  │

├─────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│약제종별  │□제1종분말         │□제2종분말         │□제3종분말         │□제4종분말         │

├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│저장방식  │□축압식   □가압식 │□축압식   □가압식 │□축압식   □가압식 │□축압식   □가압식 │

├─────┼──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│저장용기실│ ㅇ설치위치:                                  ㅇ약제량:           ㎏                  │

├─────┼───────────────────────────────────────────┤

│기동방식  │ □자동,            □수동전기식,      □수동가스압식,      □그밖의 것               │

├─────┼───────────────────────────────────────────┤

│용  기    │       형       기,      형     기,        계:       기,  ㅇ설치장소:       층        │

│개수등    │                                                                                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────┤

│제어반등  │ □제어반:      층,             □화재표시반:       층                                │

│설치위치  │                                                                                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────┤

│배출조치  │ □전용배출기,                  □겸용배출기,            □자연배기                   │

├─────┼───────────────────────────────────────────┤

│방  호    │ □                       구역,                                                       │

│구역수    │                                                                                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────┤

│전    원  │ □직류              V               □교류               V                           │

├─────┼───────────────────────────────────────────┤

│음향경보  │ □방송,        □모터사이렌,         □벨,         □부저,       □그밖의 것         │

├─────┼───────────────────────────────────────────┤

│표    시  │ □수동기동장치표시,       □선택밸브의 방호구역 등 표시,        □방호구역표시       │

├─────┼───────────────────────────────────────────┤

│화재감지  │ □자동화재탐지설비,                  □그밖의 것                                     │

├─────┼──────────────────────┬────────────────────┤

│조작요령  │ □자동                                     │ □수동                                 │

│          │  ㅇ화재감지                                │  ㅇ화재확인                            │

│          │  ㅇ음향경보장치 기동                       │  ㅇ음향경보장치 기동                   │

│          │   □화재표시경보                           │   □화재표시경보                       │

│          │   □환기장치정지                           │  ㅇ기동장치 기동                       │

│          │   □출입문등 개구부 자동폐쇄장치기동       │  ㅇ피난확인후 소화설비 기동            │

│          │   □화재경보후 소화약제 방출장치           │   □환기장치 기동                      │

│          │     작동지연시간:     초                   │   □출입문등 개구부자동폐쇄장치 기동   │

│          │  ㅇ용기개방작동장치                        │   □가스압자동폐쇄장치 기동            │

│          │  ㅇ소화약제방출                            │   □소화약제 방출표시등 점등           │

│          │   □개구부등에 대한 가스압자동폐쇄장치기동 │                                        │

│          │   □소화약제 방출표시등 점등               │                                        │

├─────┼────┬─────────────────┴────────────────────┤

│          │용    기│ □고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과                                  │

│기기등의  ├────┼──────────────────────────────────────┤

│규    격  │배관재질│ □KSD 3507                                                                 │

│          │        ├──────────────────────────────────────┤

│          │        │ □KSD 3562                  ㅇSCH:                                         │

│          │        ├──────────────────────────────────────┤

│          │        │ ㅇ관 이음쇠의 내압력:              ㎏f/㎠                                  │

│          │        ├──────────────────────────────────────┤

│          │        │ ㅇ밸브류의 내압력:                 ㎏f/㎠                                  │

│          ├────┼──────────────────────────────────────┤

│          │호스릴  │              개,              ㅇ내압력:       ㎏f/㎠                       │

├─────┼────┴──────────────────────────────────────┤

│비상전원  │ □ 자가발전설비               □ 축전지설비                                          │

├─────┼───────────────────────────────────────────┤

│비고      │ ※ 배관자질항목중 KSD, SCH  및 호스릴 내압력은 소방시설성능시험표 해당               │

│          │                                                                                      │

│          │                                                                                      │

└─────┴───────────────────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                            │결     과                         ┃

┃호│                                                          ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                          │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃1 │ 저장용기                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치장소의 방화구역ㆍ방호구역과의 분리 및 표지         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ저장용기의 내용적 여부                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ저장용기의 안전밸브 및 정압작동장치의 기능             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ저장용기(□ 축압식, □ 가압식)의 충전비                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가압용인 경우 가스용기와 분말용기의 접속여부           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가압용인 경우 가스용기의 전자개방밸브 설치 적합여부    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가압용인 경우 가스용기의 압력조정기 설치 적합 여부     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가압용 및 축압용인 경우 청소용 가스의 합격여부         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ청소용가스의 별도 저장용기 설치 여부                   │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃2 │ 소화약제                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소화약제 총저장량                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별  │    │        │        │        ┃

┃  │소화약제 적정 여부                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별ㆍ방호대상종류별 소화약제│    │        │        │        ┃

┃  │저장량                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제저장량                │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃3 │ 기동장치                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 수동식기동장치                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전원 및 위치표시등 상태                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ음향경보장치와 연동기능                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방출지연비상스위치의 기능                              │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다)   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수동기동 기능유무 및 상태                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의  │    │        │        │        ┃

┃  │배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내 │    │        │        │        ┃

┃  │압력 적정여부                                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적ㆍ충전 │    │        │        │        ┃

┃  │량ㆍ충전비 및 안전밸브의 적정여부                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험작동상태         │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃4 │ ｏ소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태               │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃5 │ 제어반 및 화재표시등                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동화재탐지설비 수신기로 화재표시반을 대신하는 경우 자│    │        │        │        ┃

┃  │동화재탐지설비 수신기의 화재표시반 기능유무               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ제어반의 신호수신 방법ㆍ상태, 음향경보장치의 작동, 소화│    │        │        │        ┃

┃  │약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ화재표시반의 제어반과의 연동상태                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방출지연비상스위치 작동상태                            │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                                      │결     과                         ┃

┃호│                                                                    ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                                    │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃  │ ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감           │    │        │        │        ┃

┃  │지기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의            │    │        │        │        ┃

┃  │작동표시등의 점등상태                                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동ㆍ수동 절환기능 절환표시           │    │        │        │        ┃

┃  │등의 점등상태                                                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소ㆍ환경 적정여부 및 점검의         │    │        │        │        ┃

┃  │용이성 여부                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부             │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃6 │ 배관등                                                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전용여부                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관의 종류ㆍ규격 및 방식처리의 적정여부(소방시설성능시험표 해당)│    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ2이상의 방호구역(또는 방호대상물)에 대하여 분말저장용기          │    │        │        │        ┃

┃  │를 공용하는 경우 선택밸브의 배치, 설치장소 적정여부 및              │    │        │        │        ┃

┃  │표시상태                                                            │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃7 │ 분사헤드                                                           │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 전역방출방식                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전용여부                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드의 방사압력 적합여부                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력         │    │        │        │        ┃

┃  │적합여부                                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 국소방출방식                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드의 설치장소 적합여부                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ30초내 방사완료 가능여부                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드의 방사압력 적정여부                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 호스릴방식                                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ시간당 방출량 적합여부                                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태                   │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃8 │ 화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다)                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ화재감지기의 종류 적합여부                                       │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                          │결     과                         ┃

┃호│                                                        ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                        │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃9 │ 개구부의 자동폐쇄장치                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의       │    │        │        │        ┃

┃  │적합여부                                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부      │    │        │        │        ┃

┠─┼────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃10│ ｏ비상전원 확보상태 적합여부                           │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

다. 방호구역상세서

┌────────────────┬┬┬┬┬┬┐

│층             별               │││││││

├────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│방 호 구 획 명 칭               │││││││

├────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│층   높   이   (m)              │││││││

├────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│면      적    (㎡)              │││││││

├────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│체      적    (㎥)              │││││││

├────┬────┬──────┼┼┼┼┼┼┤

│방호구역│칸 막 이│벽          │││││││

│구   조 │        ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │천장        │││││││

│        ├────┼──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │개 구 부│창          │││││││

│        │        ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │그밖의 것   │││││││

│        │        ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │문          │││││││

├────┼────┼──────┼┼┼┼┼┼┤

│환기장치│방    식│강제급기    │││││││

│        │        ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │강제배기    │││││││

│        │        ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │자연        │││││││

│        ├────┼──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │폐    쇄│자동정지    │││││││

│        │방 식 등├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │자동폐쇄    │││││││

├────┴────┴──────┼┼┼┼┼┼┤

│방  출  시  간  (초)            │││││││

├────┬───────────┼┼┼┼┼┼┤

│설비소화│산출계수              │││││││

│약 제 량├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │수정계수              │││││││

│        ├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │기본소화약제량        │││││││

│        ├───┬───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │개구부│개구부면적(㎡)│││││││

│        │증가량├───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │      │개구계수      │││││││

│        │      ├───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │      │소화약제량    │││││││

│        ├───┴───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │합계소화약제량        │││││││

├────┴───────────┼┼┼┼┼┼┤

│방 출 소 화 약 제 량            │││││││

├────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│방 출 용 기 수 (㎏/개)          │││││││

├────┬───────────┼┼┼┼┼┼┤

│배관관계│주  배  관  직 경     │││││││

│        ├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │말  단  부  직 경     │││││││

│        ├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │헤   드   형   식     │││││││

│        ├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │헤   드   개   수     │││││││

│        ├───────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │오리피스구경(면적)    │││││││

└────┴───────────┴┴┴┴┴┴┘

※ 오리피스구경은 소방시설성능시험표 해당

10. 청정소화약제 소화설비 종합정밀점검표 

가. 설치상태개요

┌────────────────────────────────────────────────┐

│항              목                                                                              │

├──────┬─────────────────────────────────────────┤

│설 비 방 식 │ □ 전역방출방식           □ 국소방출방식            □ 호스릴방식               │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│약 제 종 별 │ □ FC-3-1-10,     □ HCFCBLEND A,     □ HCFC-124,      □ HFC-125               │

│            │ □ HFC-227ea,     □ HFC-23, IG-541                                              │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│저장방식    │ □ 축압식:            ㎏f/㎠,       □ 가압식:           ㎏f/㎠                  │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│저장용기실  │ ?설치위치:                            ?약제량:               ㎏                │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│기 동 방 식 │ □ 자동,          □ 수동전기식,    □ 수동가스압식,     □ 그밖의 것:           │

├──────┼─────┬───────────────────────────────────┤

│용    기    │전  기  식│ ?최다개방용기수:         ?전자개방밸브수:         ?체크밸브수:    │

│개방장치    ├─────┼───────────────────────────────────┤

│            │가스압력식│ ?기동용기수:             ?선택밸브수:                              │

├──────┼─────┴───────────────────────────────────┤

│용기 개수등 │          ㎏,         ℓ,         개        ?설치장소:                           │

├──────┴┬────────────────────────────────────────┤

│제어반설치위치│ □ 제어반:            ,          □ 화재표시반:                                │

├───────┼────────────────────────────────────────┤

│배 출 조 치   │ □ 전용배출기,        □ 겸용배출기,            □ 자연배기                    │

├──────┬┴────────────────────────────────────────┤

│방호 구역수 │ □             구역,                                                             │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│전       원 │ □ 직류,                      □ 교류,                   V                       │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│음 향 경 보 │ □ 방송,      □ 모터싸이렌,       □ 벨,        □ 부저,       □ 그밖의것:     │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│표       시 │ □ 수동기동장치표시,      □ 선택밸브의 방호구역표시,       □ 방호구역표시      │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│화 재 감 지 │ □ 자동화재탐지설비,      □ 그밖의 것:                                          │

├──────┼──────────────────┬──────────────────────┤

│조 작 요 령 │ □ 자동                            │ □ 수동                                    │

│            │  ?화재감지                        │  ? 화재 확인                              │

│            │  ? 음향경보장치기동               │  ? 음향경보장치기동                       │

│            │    □ 화재표시경보                 │    □ 화재표시경보                         │

│            │    □ 환기장치정지                 │  ? 기동장치기동                           │

│            │    □ 출입문등 개부부 자동폐쇄장치 │  ? 피난확인후 소화설비기동                │

│            │       기동                         │    □ 환기장치 기동                        │

│            │    □ 화재경보후 소화약제방출장치  │    □ 출입문등 자동폐쇄장치 기동           │

│            │       작동지연시간 :        초     │    □ 가스압자동폐쇄장치 기동              │

│            │  ? 용기개방자동장치               │    □ 소화약제방출표시등 점등              │

│            │  ? 소화약제방출                   │                                            │

│            │    □ 개구부 등에 대한 가스압자동폐│                                            │

│            │       쇄장치기동                   │                                            │

│            │    □ 소화약제 방출표시등 점등     │                                            │

├──────┼────┬─────────────┴──────────────────────┤

│            │용    기│ □ 고압가스안전관리법에 의한용기검사결과                               │

│기 기 등 의 ├────┼────────────────────────────────────┤

│규       격 │배관재질│ □ KSD                                      ?SCH:                     │

│            │        ├────────────────────────────────────┤

│            │        │ □ KSD                                      ?SCH:                     │

│            │        ├────────────────────────────────────┤

│            │        │ ? 관 이음쇠 내압력 : 1차측           ㎏f/㎠,   2차측           ㎏f/㎠ │

│            │        ├────────────────────────────────────┤

│            │        │ ? 밸브류의 내압력 :                  ㎏f/㎠                           │

│            ├────┼────────────────────────────────────┤

│            │호 스 릴│ ?      개,                          ?내압력 :          ㎏f/㎠        │

├──────┼────┴────────────────────────────────────┤

│비상전원    │ □ 자가발전설비,                    □ 축전지설비                                │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤

│비  고      │ ※ 배관자질항목중 KSD, SCH 및 호스릴 내압력은 소방시설성능시험표 해당            │

└──────┴─────────────────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                            │결     과                         ┃

┃호│                                                          ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                          │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃1 │ 저장용기                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치장소의 환경 적정 여부                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치장소의 방화구역ㆍ방호구역과의 분리 및 표지         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ저장용기의 충전비, 충전압력, 설계압력의 적정 여부      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ약제명등 표시의 적정 여부                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동일 집합관에 접속되는 저장용기의 충전비 적정 여부     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ충전량 및 충전압력의 확인구조 적정 여부                │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃2 │ 소화약제                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소화약제 총저장량 적정 여부                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전역방출방식의 경우 각 방호구역 체적별 방호대상종류별  │    │        │        │        ┃

┃  │소화약제 적정 여부                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ국소방출방식의 경우 방호공간별ㆍ방호대상종류별 소화약제│    │        │        │        ┃

┃  │저장량 적정 여부                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ호스릴방식의 경우 노즐별 소화약제저장량 적정 여부      │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃3 │ 기동장치                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │                                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 수동식기동장치                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방호구역별 또는 방호대상별 설치위치(높이 포함)및 기능  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ조작부의 보호판 및 기동장치의 표지상태                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전원 및 위치표시등 상태                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ음향경보장치와 연동기능                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방출지연비상스위치의 기능                              │    │        │        │        ┃

┃  │                                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 자동식기동장치(자동식기동장치가 설치된 것에 한한다)   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수동기동 기능유무 및 상태                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전기식 기동장치의 경우 저장용기에 대한 전자개방밸브의  │    │        │        │        ┃

┃  │배치 적정여부 및 전자개방밸브의 설치                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기 및 밸브의 내 │    │        │        │        ┃

┃  │압력 적정여부                                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가스압력식 기동장치의 경우 기동용가스용기의 용적ㆍ충전 │    │        │        │        ┃

┃  │량ㆍ충전비 및 안전밸브의 적정여부                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기계식 기계장치의 경우 개방장치의 시험작동상태         │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃4 │ ｏ소화약제 방사표시등 설치위치 및 점등상태               │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃5 │ 제어반 및 화재표시등                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동화재탐지설비 수신기로 화재표시반을 대신하는 경우 자│    │        │        │        ┃

┃  │동화재탐지설비 수신기의 화재표시반 기능유무               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ제어반의 신호수신 방법ㆍ상태, 음향경보장치의 작동, 소화│    │        │        │        ┃

┃  │약제 방출 및 방출시간 지연등의 기능상태                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ화재표시반의 제어반과의 연동상태                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방출지연비상스위치 작동상태                            │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                                      │결     과                         ┃

┃호│                                                                    ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                                    │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃  │ ｏ화재표시반의 각 방호구역별 음향경보장치의 작동기능, 감지         │    │        │        │        ┃

┃  │기작동 명시표시, 벨 및 부자등 경보기의 기능상태                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수동식 기동장치방식의 경우 화재표시반의 방출 스위치의 작         │    │        │        │        ┃

┃  │동표시등의 점등상태                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ화재표시반의 소화약제 방출표시등의 점등상태                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동식기동장치방식의 경우 자동ㆍ수동 절환기능 절환표시등         │    │        │        │        ┃

┃  │의 점등상태                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ제어반 및 화재표시반의 설치장소ㆍ환경 적정여부 및 점검의         │    │        │        │        ┃

┃  │용이성 여부                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ제어반 및 화재표시반의 취급설명서의 비치 및 적합여부             │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃6 │ 배관등                                                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전용여부                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관의 종류ㆍ규격 및 방식처리의 적정여부(소방시설성능시험표 해당)│    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동관을 사용하는 경우 내압력의 적정여부                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관의 구경(기준시간내 방사가능 구경)적합여부                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ선택밸브의 적부 및 표시상태                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관구경이 설계프로그램과 일치여부                               │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃7 │ 분사헤드                                                           │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 전역방출방식                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전용여부                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드배치 및 설치위치(신속 균일한 확산가능 위치) 적합여부         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드의 방사압력 적합여부                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소방대상물(또는 방호대상부분 종류별) 기준시간내 방사압력         │    │        │        │        ┃

┃  │적합여부                                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ분사헤드의 오리피스구경이 설계프로그램과 일치여부                │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 국소방출방식                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드의 설치장소 적합여부                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기준시간내 방사완료 가능여부                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ헤드의 방사압력 적정여부                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ □ 호스릴방식                                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방호대상물과 호오스접결구의 수평거리 적합여부                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ시간당 방출량 적합여부                                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소화약제저장용기 및 호스릴 설치장소 일치여부                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ소화약제저장용기의 위치표시등 설치 및 점등상태                   │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃8 │ 화재감지기(자동식기동장치를 설치하는 경우에 한한다)                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 방호구역내 화재감지기의 감지에 의한 기동장치 작동여부         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ교차회로(또는 복합형감지기) 설치여부 및 상태                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ화재감지기의 종류 적합여부                                       │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                      │결     과                         ┃

┃호│                                                    ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                    │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼──────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃9 │ 개구부의 자동폐쇄장치                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ환기장치 자동정지기능 적합여부                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개구부 및 통기구의 자동폐쇄장치 설치 및 기능의 적│    │        │        │        ┃

┃  │합여부                                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동폐쇄장치의 복구장치의 위치 및 표지 적합여부  │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃10│  ｏ비상전원 확보상태 적합여부                      │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

다. 방호구역상세서

┌─────────────────┬┬┬┬┬┬┐

│층             별                 │││││││

├─────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│방 호 구 획 명 칭                 │││││││

├─────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│층   높   이   (m)                │││││││

├─────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│면      적    (㎡)                │││││││

├─────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│체      적    (㎥)                │││││││

├────┬─────┬──────┼┼┼┼┼┼┤

│방호구역│칸 막 이  │벽          │││││││

│구   조 │          ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │          │천장        │││││││

│        ├─────┼──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │개 구 부  │창          │││││││

│        │          ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │          │그 밖의 것  │││││││

│        │          ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │          │문          │││││││

├────┼─────┼──────┼┼┼┼┼┼┤

│환기장치│방     식 │강제급기    │││││││

│        │          ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │          │강제배기    │││││││

│        │          ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │          │자연        │││││││

│        ├─────┼──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │폐     쇄 │자동정지    │││││││

│        │방 식 등  ├──────┼┼┼┼┼┼┤

│        │          │자동폐쇄    │││││││

├────┴─────┴──────┼┼┼┼┼┼┤

│방  출  시  간  (초)              │││││││

├────┬────────────┼┼┼┼┼┼┤

│설비소화│산출계수                │││││││

│약 제 량├────────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │수정계수                │││││││

│        ├────────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │기본소화약제량          │││││││

│        ├────┬───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │개구부증│개구부면적(㎡)│││││││

│        │가량    ├───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │개구계수      │││││││

│        │        ├───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │        │소화약제량    │││││││

│        ├────┴───────┼┼┼┼┼┼┤

│        │합계소화약제량          │││││││

├────┴────────────┼┼┼┼┼┼┤

│방 출 소 화 약 제 량              │││││││

├─────────────────┼┼┼┼┼┼┤

│방 출 용 기 수 (㎏/개)            │││││││

├────┬────────────┼┼┼┼┼┼┤

│배관관계│주  배  관  직 경       │││││││

│        ├────────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │말  단  부  직 경       │││││││

│        ├────────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │헤   드   형   식       │││││││

│        ├────────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │헤   드   개   수       │││││││

│        ├────────────┼┼┼┼┼┼┤

│        │오리피스구경(면적)      │││││││

└────┴────────────┴┴┴┴┴┴┘

※ 오리피스구경은 소방시설성능시험표 해당

11. 옥외소화전설비 종합정밀점검표

 가. 설치상태개요

┌─────────────────────────────────────────────┐

│항             목                                                                         │

├────┬───┬────────────────────────────────────┤

│주된수원│구 분 │1차수원                                                                 │

│        ├───┼────────────────────────────────────┤

│        │종 별 │ □고가수조,        □압력수조,       □그밖의 것:                      │

│        ├───┼────────────────────────────────────┤

│        │위 치 │ ?설치장소     □지하       □지상       □옥상      □그밖의 것:      │

│        │      │ ?펌프흡입방식에 의한 분류  □부압흡입방식의 저수조                    │

│        │      │                             □정압흡입방식의 저수조                    │

│        ├───┼────────────────────────────────────┤

│        │수 량 │ ?보유량:    ㎥,    ?유효수량:     ㎥,     □전용,     □겸용         │

├────┼───┴──┬─────────┬──────┬────────────────┤

│가압    │설치위치    │      층,      실 │압력조정장치│          □ 유,       □ 무    │

│송수    ├──────┼─────┬───┴──────┴────────────────┤

│장치    │펌프방식    │펌  프    │ □전용,   □겸용,   토출량:     ℓ/min               │

│        │            │전동기    ├───────────────────────────┤

│        │            │          │ ?전양정:   m,      ?직경 :     ㎜                  │

│        │            │          ├───────────────────────────┤

│        │            │          │ ?전압:     V       ?출력:      KW                  │

│        │            ├─────┼───────────────────────────┤

│        │            │물올림장치│ ?유효수량:          ?급수관:     A                 │

│        │            │          ├───────────────────────────┤

│        │            │          │ ?감수경보의 종별 및 표시장소:                       │

│        │            ├─────┼───────────────────────────┤

│        │            │기동용수압폐장치│ ?용량:       ℓ,     ?사용압력:        kgf/㎠      │

│        ├──────┼─────┴───────────────────────────┤

│        │고가수조방식│ ?유효낙차:         m                                            │

│        ├──────┼─────────────────────────────────┤

│        │압력탱크방식│ ?가압압력:                 kgf/㎠,    ?용량:        ℓ         │

│        │            ├─────────────────────────────────┤

│        │            │ ?에어콤푸레샤 용량 :       ㎥/min,    ?동력:       KW          │

├────┴──────┴──┬──────────────────────────────┤

│보조용고가(또는 옥상)수조   │ ?유효수량 :      ㎥                                       │

├────┬─────────┴─┬────────────────────────────┤

│소 화 전│ ?합계설치수:     개 │ ?소화전함의 설치수:         개                        │

├────┼───────────┴────────────────────────────┤

│기동장치│ □전용스위치,     □기동용수압개폐장치,     □그밖의 것:                       │

├────┼────────────────────────────────────────┤

│표 시 등│ □겸용,           □자동화재탐지설비와 겸용(점멸)                              │

├────┼────┬───┬───────────────────────────────┤

│        │배  관  │입상관│ □직경:       A,     □전용,           □겸용                │

│배    관│        ├───┼───────────────────────────────┤

│        │        │재  질│ □KSD 3562,         □KSD 3507,     □그밖의 것:             │

│        ├────┼───┴───────────────────────────────┤

│        │이  음  │ □프랜지,                   □그밖의 것:                             │

│        ├────┼─────┬─────────────────────────────┤

│        │밸  브  │개폐밸브  │ □KS:      K,     □그밖의 것:                           │

│        │        ├─────┼─────────────────────────────┤

│        │        │체크밸브  │ □KS:      K,     □그밖의 것:                           │

│        ├────┼─────┴─────────────────────────────┤

│        │방식조치│ □방식테이프감기,           □라이닝관,        □그밖의 것:          │

├────┼────┴─┬─────────────────────────────────┤

│        │비상전원회로│ □내화전선,             □전선관매설,      □그밖의 것:          │

│배    선├──────┼─────────────────────────────────┤

│        │조 작 회 로 │ □내열전선,     □전선관노출,     □전선관매설,     □그밖의 것: │

├────┼──────┴─────────────────────────────────┤

│비상전원│ □자가발전설비,       □축전지설비,       □그밖의 것:                         │

├────┼────────────────────────────────────────┤

│비 고   │ ※ 배관의 재질 항목은 소방시설성능시험표 해당                                  │

└────┴────────────────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                            │결     과                         ┃

┃호│                                                          ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                          │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃1 │ 수 원                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ주된 수원의 저수량                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수원의 수질                                            │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃2 │ 수 조                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ점검의 편의성                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동결방지조치(또는 동결 우려없는 장소의 환경)상태       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수위계(또는 수위확인 조치)                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외)               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ조명설비(또는 채광상태)                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배수밸브 또는 배수관                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ"옥외소화전용 수조"의 표지 설치상태                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치                          │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃3 │ 가압송수장치                                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재ㆍ침수등 재해방지환경 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ옥외소화전 동시상용시 방수압 및 방수량                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장  │    │        │        │        ┃

┃  │애 발생여부                                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프성능시험배관 상태                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프 흡입측 연성계ㆍ진공계 및 토출측 압력계 설치상태   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수온상승방지 밸브 설치위치ㆍ배관규격, 그 밖의 설치상태 │    │        │        │        ┃

┃  │및 릴리프밸브 개방압력                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ충압펌프용량ㆍ양정 및 "옥외소화전용 충압펌프"의 표지   │    │        │        │        ┃

┃  │설치상태                                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ물올림장치 용량ㆍ배관 및 보급수 보급상태               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ가압송수장치의 "옥외소화전펌프"의 표지 설치상태        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ고가수조의 경우 낙차ㆍ급수관 및 오버플로우관의 상태    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ입력수조의 경우 수조의 내용적ㆍ내용적과 저수량의 비율ㆍ│    │        │        │        ┃

┃  │가압가스의 평상시 압력ㆍ수위계ㆍ급수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압  │    │        │        │        ┃

┃  │력계ㆍ연성계ㆍ안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태       │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃4 │ 배관 및 밸브류                                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관의 재질                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용 │    │        │        │        ┃

┃  │시 장애 발생여부                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ토출측배관의 유속                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ주배관 및 가지배관의 구경                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ펌프성능시험배관의 구경 및 설치상태                    │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                              │결     과                         ┃

┃호│                                                            ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                            │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃  │ ｏ유량측정장치의 용량 및 설치(또는 유량측정장치 설치       │    │        │        │        ┃

┃  │   생략시 펌프토출량의 적합 여부) 상태                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ동결장치조치(또는 동결우려가 없는 장소의 환경)상태       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ개폐표지형밸브의 종류ㆍ설치위치 및 기능                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가의 배치간격ㆍ설치상    │    │        │        │        ┃

┃  │태 및 지지하중                                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배관내부의 청소상태                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ후드밸브의 규격 및 누수량                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ체크밸브의 종류ㆍ규격ㆍ설치위치 및 상태                  │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃5 │ 옥외소화전설비의 함 등                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ함의 재질ㆍ두께                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ문의 크기ㆍ표지 및 개방의 용이성 및 장애물 설치여부등    │    │        │        │        ┃

┃  │사용상의 편의상태                                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ기동스위치 방식의 경우 그 위치 및 기능                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방수구의 규격ㆍ수평거리ㆍ높이 및 밸브조작의 부드러움등   │    │        │        │        ┃

┃  │사용상의 편의성                                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방수압력이 7kgf/㎠초과하는 경우 감압조치                 │    │        │        │        ┃

┃  │   - 감압조치한 방수구의 위치 :                             │    │        │        │        ┃

┃  │   - 감압조치후 방수압력 :                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ방수구와 호스의 접결상태, 호스의 구경ㆍ적재상태(긴급사용 │    │        │        │        ┃

┃  │편의) 및 설치개수                                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ호스와 관창의 접결상태 및 관창의 설치개수                │    │        │        │        ┃

┃  │   (직사형 :   개, 방사형 :   개)                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ표시등의 설치상태                                        │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃6 │  전원                                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수전전압에 따른 배선방식                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재ㆍ침수등 재해방    │    │        │        │        ┃

┃  │지환경                                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원의 종류 및 용량                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 전력공급으로의 자   │    │        │        │        ┃

┃  │동 및 수동전환상태                                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원의 설치장소ㆍ조명ㆍ방화구획 및 비상전원설비외    │    │        │        │        ┃

┃  │다른 설비ㆍ물품의 설치 또는 비치여부                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 배선의 절연저항                                       │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃7 │ 제어반                                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비상전원이 있는 경우 상용 또는 비상전원 전환기능         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ예비전원 확보상태 및 전환기능                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ모든 확인회로의 도통ㆍ작동시험기능 및 결과               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재ㆍ침수등 재해방지환경    │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                            │결     과                                   ┃

┃호│                                                          ├──┬────┬────┬─────────┨

┃  │                                                          │결과│불량내용│조치내용│법적근거          ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼─────────┨

┃  │ ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획ㆍ설치장소ㆍ조│    │        │        │                  ┃

┃  │명ㆍ급배기설비ㆍ무선기기접속단자ㆍ최소면적 및 정리상태    │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 │    │        │        │                  ┃

┃  │장애 발생여부                                             │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ동력제어반의 설치장소ㆍ용도표지ㆍ재질 및 두께          │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ각 배선의 절연저항                                     │    │        │        │                  ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼─────────┨

┃8 │ 배선                                                     │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전│    │        │        │                  ┃

┃  │원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태                     │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ그밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태              │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ사용전선의 종류별 규격                                 │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ각 배선의 전기설비기술기준에관한규칙에의 적합여부      │    │        │        │                  ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼─────────┨

┃9 │ 전동기                                                   │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태                       │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태)                    │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ운전시 과열 발생여부                                   │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부                 │    │        │        │                  ┃

┃  │ ｏ본체의  방청의 보존상태                                │    │        │        │                  ┃

┠─┼─────────────────────────────┴──┴────┴────┴─────────┨

┃12│   ※펌프성능시험결과표                                                                                 ┃

┃  │┌────┬────┬────┬─────┬────────────────────┐                  ┃

┃  ││구   분 │체절운전│정격운전│정격유량의│적  정  여  부                          │  ○설정압력:     ┃

┃  ││        │        │(100%)  │150%운전  │                                        │                  ┃

┃  │├────┼────┼────┼─────┼────────────────────┤  ○주펌프        ┃

┃  ││토출량  │0       │        │          │1.체절운전시 토출압은 정격토출          │  기동:  kgf/㎠   ┃

┃  ││(ℓ/min)│        │        │          │압의 140%이하일 것(   )                 │  정지:  kgf/㎠   ┃

┃  │├────┼────┼────┼─────┤2.정격운전시 토출량과 토출압이   규     │                  ┃

┃  ││토출압  │        │        │          │정치 이상일 것(    )                    │  ○충압펌프      ┃

┃  ││(kgf/㎠)│        │        │          │ (펌프 명판 및설계치 참조)              │  기동:  kgf/㎠   ┃

┃  ││        │        │        │          │3.정격토출량 150%에서 토출압이  정      │  정지:  kgf/㎠   ┃

┃  ││        │        │        │          │격토출압의 65%이상일 것(  )             │                  ┃

┃  │└────┴────┴────┴─────┴────────────────────┘                  ┃

┃  │                                                                                                        ┃

┃  │                                                                                                        ┃

┃  │   ※릴리프밸브 작동 압력 :         kgf/㎠                                                              ┃

┠─┼────────────────────────────────────────────────────┨

┃13│ 비고 :                                                                                                 ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

(비고) 1. 옥외소화전설비 단위별로 작성한다.

      2. 방수압력의 특정은 소방용기계ㆍ기구등의 검정기술기준(KOFEIS)0702의 직사형관창(호칭 25)을 사용하여 방수시 그 관창 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.

12. 자동화재탐지설비ㆍ시각경보기 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│항           목                                                                                                           │

├─────┬───────────┬─────────────────┬─────────────────────────┤

│감 지 기  │차  동  식            │정  온  식                        │복    합    형                                    │

│ㅇ설치수: ├─────┬─────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┬───────┤

│개        │스포트형  │분 포 형  │스포트형          │감지선형      │열연복합형        │열복합형      │연복합형      │

│          ├─────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤

│          │□  종    │□  종    │□ 특종           │□  종        │□ 차동식스포트   │□차동식스포트│□이온화식    │

│          │       개 │        m │     ℃        개 │              │  ㆍ이온화식복합  │ㆍ정온식      │ㆍ광전식      │

│          │□  종    │        개│ □방수, □방식,  │  m           │ :             개 │스포트        │복합:      개 │

│          │       개 │□  종    │ □방폭           │        개    │□ 차동식스포트   │복합:      개 │              │

│          │          │        m │□  종            │□  종        │ ㆍ광전식  복합   │              │              │

│          │          │        개│         ℃     개│         m    │ :             개 │              │              │

│          │          │          │ □방수, □방식,  │        개    │□ 정온식스포트   │              │              │

│          │          │          │ □방폭           │              │ ㆍ이온화식복합   │              │              │

│          │          │          │□  종            │              │ :             개 │              │              │

│          │          │          │     ℃        개 │              │□ 정온식스포트   │              │              │

│          │          │          │ □방수, □방식,  │              │ ㆍ광전식  복합   │              │              │

│          │          │          │ □방폭           │              │ :             개 │              │              │

│          │          │          │                  │              │                  │              │              │

│          ├─────┴─────┴───┬─────┴─┬─────┴───────┬─┴───────┴┬──────┤

│          │연 기 감 지 기                │광  전  식    │아나로그식감지기          │불꽃감지기          │그밖의 것   │

│          ├───────┬───────┤분  리  형    ├──────┬──────┤                    │(        )  │

│          │광 전 식      │이 온 화 식   │              │열감지기    │연기감지기  │                    │            │

│          ├───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼──────┤

│          │□  종        │□  종        │□  종        │ 작동온도   │ 작동온도   │□옥내형       개   │□ 특종     │

│          │ □축      개 │ □축      개 │ □축      개 │    ℃에서  │      ℃에서│ □자외선           │□  종      │

│          │ □비축    개 │ □비축    개 │ □비축    개 │    ℃까지  │      ℃까지│ □적외선           │□  종      │

│          │□  종        │□  종        │□  종        │ □ 특수    │ □ 특수    │ □병용   □복합    │            │

│          │ □축      개 │ □축      개 │ □축      개 │ □  종     │ □  종     │□옥외형       개   │            │

│          │ □비축    개 │ □비축    개 │ □비축    개 │            │ □  종     │ □자외선           │            │

│          │□  종        │□  종        │              │            │ □  종     │ □적외선           │            │

│          │ □축      개 │ □축      개 │              │            │            │ □병용   □복합    │            │

│          │ □비축    개 │ □비축    개 │              │            │            │□도로형       개   │            │

│          │              │              │              │            │            │ □자외선           │            │

│          │              │              │              │            │            │ □적외선           │            │

│          │              │              │              │            │            │ □병용   □복합    │            │

├─────┼───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────────┴──────┤

│중 계 기  │                          회선,                 개                                                            │

│          │       [(형식번호 제       호), 예비전원(□ 무,  □ 유, DC      V,        AH)]                                │

│          │                          회선,                 개                                                            │

│          │       [(형식번호 제       호), 예비전원(□ 무,  □ 유, DC      V,        AH)]                                │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│발 신 기  │       P형           급,       □ 옥내형       개,   □ 옥외형        개                                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│수 신 기  │ ㅇ     P형       급  / 회로    □ 비축적식,    □축적식,    □ 다신호식,    □ 아나로그식                    │

│          │ ㅇ 형식번호 : 수   -   호,   수   -   호,       ㅇ 설치장소 :       층                                       │

│          │ ? 예비전원 : DC      V,         AH          □ 트리클충전식          □ 부동충전식                          │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│부수신기  │        형       급      /    회선,          ㅇ 설치장소 :          층             실                         │

├─────┼────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│음향장치  │주  음  향  장  치                              │지  구  음  향  장  치                                      │

│          ├────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│          │ ㅇ 기기   □ 벨,   □ 싸이렌,   □ 그밖의 것   │ ㅇ 기기  □ 벨,  □ 싸이렌, □ 시각경보기 □그밖의 것      │

│          │ 벨(스피커)  직경:         ㎜,            개    │ 벨(스피커)  직경:      ㎜,   개,  시각경보기        개     │

│          │ 정격      DC       V,            ㎃            │ 정격     DC        V,         ㎃                           │

├─────┼────────────────────────┴──────────────────────────────┤

│          │ ㅇ 상용전원회로    □ 노출케이블   □ 전선관 노출   □ 전선관 매설   □ 그밖의 것:                           │

│배    선  │ ㅇ 비상전원회로    □ 내화전선     □ 전설관 매설   □ 그밖의 것 :                                           │

│          │ ㅇ 조작회로        □ 내열전선     □ 전선관 노출   □ 전선관 매설   □ 그밖의 것:                           │

│          │ ㅇ 약전회로        □ 노출케이블   □ 전선관 노출   □ 전선관 매설   □ 그밖의 것:                           │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│비상전원  │ □ 축전지 설비    □ 거치     □내장     □ 충전    □부동충전,      V      AH                               │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│관련설비  │ □ 소화전기동,    □소화설비 (             )연동     □방송설비 연동  □그밖의 것 :                          │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│비 고     │※ 형식승인번호는 소방시설성능시험표 해당                                                                     │

└─────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검  

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                                  │결    과                          ┃

┃호│                                                                ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                                │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃1 │ 경계구역                                                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ경계구역의 동별ㆍ층별구분 상태                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ경계구역의 면적ㆍ길이 적합여부                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ자동화재탐지설비의 감지기와 자동소화설비의 화재감지기를      │    │        │        │        ┃

┃  │병용하는 경우 소화설비 방사구역과 경계구역의 적합여부           │    │        │        │        ┃

┠─┼────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃2 │ 수신기                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수신기의 종류 및 규격                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ비화재보 방지기능                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ음향기구의 음색ㆍ음량 및 소음과의 구별여부                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ감지기(또는 중계기) 또는 발신기 작동의 구분 및 경계구역 표시 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ다른 방재설비반과의 연동기능                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ경계구역당 하나의 표시등 배치상태                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ조작스위치의 높이                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ수신기가 2이상 설치된 경우 상호간 연동하여 화재발생          │    │        │        │        ┃

┃  │   상황확인 가능                                                │    │        │        │        ┃

┠─┼────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃3 │ 중계기                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치장소 및 회로상의 설치위치                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ과전류 차단장치ㆍ상용전원 및 예비전원의 확보 및 기능         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ도통시험 및 예비전원 시험기능 및 그 결과                     │    │        │        │        ┃

┠─┼────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃4 │ 감지기                                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ부착높이별로 설치된 감지기의 종류                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ환기불량장소ㆍ실내용적이 협소한 장소에 설치된 감지기의       │    │        │        │        ┃

┃  │종류 또는 비화재보 방지 기능                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ계단ㆍ경사로ㆍ복도 등의 연기감지기 설치상태                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ감지기와 공기유입구의 거리                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ감지기 작동상태 적합여부                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ감지기의 부착위치 및 종류별 설치장소의 환경                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ감지면적 및 배치거리                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ공기관식차동식분포형감지기의 경우 노출공기관의 길이ㆍ공      │    │        │        │        ┃

┃  │기관과 감지구역의 벽과의 거리ㆍ공기관 상호간의 거리ㆍ공         │    │        │        │        ┃

┃  │기관의 총길이ㆍ검출부의 부착높이 및 공기관의 접속상태           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ열전대식차동식분포형감지기의 경우 열전대부의 배치면적 및     │    │        │        │        ┃

┃  │검출부에 접속된 열전대부 개수                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ열반도체식차동식분포형감지기의 경우 감지부의 부착높이별      │    │        │        │        ┃

┃  │배치면적 및 검출부에 접속된 감지부 개수                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ정온식감지선형감지기의 경우 감지기와 감지구역 각 부분과      │    │        │        │        ┃

┃  │의 수평거리                                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ연기감지기의 경우 벽 또는 보로부터의 거리                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ감지기 설치제외장소 적합여부                                 │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                              │결     과                         ┃

┃호│                                                            ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                            │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃5 │ 음향장치                                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ주음향장치의 설치위치                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ발화층등 우선경보기능 및 상태                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ지구음향장치의 배치거리                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ저전압(정격전압의 80%) 상태의 음량 및 감지기와 연동기능  │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃6 │ 시각경보 장치                                              │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ변형ㆍ손상ㆍ탈락ㆍ현저한 부식 등의 유무                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ바닥으로부터 2m이상 2.5m이하의 장소에 설치여부           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ복도ㆍ통로ㆍ청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실  │    │        │        │        ┃

┃  │에 설치여부                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치여부   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ감지기 또는 발신기 동작시 정상작동 여부                  │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃7 │ 발신기                                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ설치높이 및 조작의 편의성등 설치장소 환경                │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ감지회로상의 설치위치                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ층별 수평거리                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ위치표시등                                               │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃8 │ 전원 및 배선                                               │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ상용전원 및 예비전원의 확보여부                          │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ전원개폐기의 자동화재탐지설비의 용도표시 상태            │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배선별 공사의 종류 및 배선상태                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ감지회로 배선의 적합여부                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ종단저항의 점검편의성등 설치높이ㆍ장소환경 및 감지기회로 │    │        │        │        ┃

┃  │상의 위치                                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ배선별 공사의 종류 및 배선상태                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ감지회로 배선의 적합여부                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ공통선에 접속되는 경계구역회로 개수                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ｏ각 배선의 절연저항은 전기사업법 제67조의 규정에 따른 기  │    │        │        │        ┃

┃  │술기준에 적합여부                                           │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃9 │ 비고란                                                     │    │        │        │        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

(비고) 1. 자동화재탐지설비 단위별로 작성한다.

       2. 비고란에는 설치된 소방시설에 대하여 이 표의 시험항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표의 시험 항목에서 누락된 항목을 기재한다.

13. 통합감시시설 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┌────────────────────────────────────────┐

│항                    목                                                        │

├─────┬─────┬────────────────────────────┤

│주수신기  │형식번호  │                                                        │

│          ├─────┼────────────────────────────┤

│          │설치장소  │                                                        │

│          ├─────┼────────────────────────────┤

│          │경계구역수│                                                        │

├─────┼─────┼────────────────────────────┤

│보조수신기│형식번호  │                                                        │

│          ├─────┼────────────────────────────┤

│          │설치장소  │                                                        │

├─────┴─────┼────────────────────────────┤

│정보통신망의 종류     │ □ 광케이블       □ 기타 이와 유사한 성능을 가진 선로 │

├───────────┼────────────────────────────┤

│예비선로 구축여부     │ □ 유             □ 무                                │

├─────┬─────┴────────────────────────────┤

│비   고   │                                                                    │

└─────┴──────────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┌──┬──────────────────────────┬─────────────────┐

│구분│점  검  항  목                                      │결     과                         │

│    │                                                    ├──┬────┬────┬────┤

│    │                                                    │결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├──┼──────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│1   │ 주ㆍ보조 수신기                                    │    │        │        │        │

│    │ ｏ설치장소의 환경                                  │    │        │        │        │

│    │ ｏ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적부         │    │        │        │        │

│    │ ｏ단자의 풀림 및 개폐기능의 정상 여부              │    │        │        │        │

│    │ ｏ손상ㆍ불선명한 부분 등의 유무                    │    │        │        │        │

│    │ ｏ단선ㆍ단자의 풀림ㆍ탈락ㆍ손상 등의 유무          │    │        │        │        │

│    │ ｏ화재표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의    │    │        │        │        │

│    │ 여부                                               │    │        │        │        │

│    │ ｏ퓨우즈ㆍ전구등의 예비품 등의 비치여부            │    │        │        │        │

│    │ ｏ주수신기의 원격제어 기능의 정상여부              │    │        │        │        │

├──┼──────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│2   │ 예비선로                                           │    │        │        │        │

│    │ ｏ비상시에 대비하여 예비선로 구축여부              │    │        │        │        │

├──┼──────────────────────────┴──┴────┴────┴────┤

│비고│                                                                                        │

└──┴────────────────────────────────────────────┘

14. 누전경보기 종합정밀점검표 

가. 설치상태개요

┌──────────────────────────────────────┐

│항                    목                                                    │

├──────┬───────────────────────────────┤

│계약전류    │                                 A                            │

├──────┼──────┬────────────────────────┤

│수신기      │형     식   │ □1급,    □2급,    제      호                 │

│            ├──────┼────────────────────────┤

│            │설치장소    │               층              실               │

│            ├──────┼────────────────────────┤

│            │차단기구    │ □유,       □무                               │

│            ├──────┼────────────────────────┤

│            │공칭작동전류│                 mA                             │

│            ├──────┼────────────────────────┤

│            │구    조    │ □분해형,    □실통형                          │

│            ├──────┼────────────────────────┤

│            │차단기구    │               층              실               │

│            │설치장소    │                                                │

│            ├──────┼────────────────────────┤

│            │정 격 치    │ ㅇ정격전류:        A    ㅇ정격전압:           V│

├──────┼──────┴────────────────────────┤

│원격부저위치│                  층              실                          │

├──────┼───────────────────────────────┤

│비고        │                                                              │

└──────┴───────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┌──┬───────────────────────┬─────────────────┐

│구분│점  검  항  목                                │결     과                         │

│    │                                              ├──┬────┬────┬────┤

│    │                                              │결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├──┼───────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│1   │ 설치방법                                     │    │        │        │        │

│    │ ｏ정격전류에 따른 설치방법의 적부            │    │        │        │        │

│    │ ｏ변류기 설치방법의 적부                     │    │        │        │        │

├──┼───────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│2   │ 수신기                                       │    │        │        │        │

│    │ ｏ설치장소의 환경                            │    │        │        │        │

│    │ ｏ증기등 체류우려장소인 경우 차단기 설치 여부│    │        │        │        │

│    │ ｏ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적부   │    │        │        │        │

├──┼───────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│3   │ 전원                                         │    │        │        │        │

│    │ ｏ전원의 전기설비기술기준에의 적부           │    │        │        │        │

│    │ ｏ분전반에서의 전용회로 여부                 │    │        │        │        │

│    │ ｏ개폐기 및 과전류차단기 설치 적부           │    │        │        │        │

│    │ ｏ다른 차단기에 의한 전원차단 여부           │    │        │        │        │

│    │ ｏ전원 개폐기에 누전경보기용도 표시 여부     │    │        │        │        │

│    │ ｏ수신부의 성능 및 시험 적부                 │    │        │        │        │

│    │ ｏ누전경보의 적부                            │    │        │        │        │

├──┼───────────────────────┴──┴────┴────┴────┤

│비고│                                                                                  │

└──┴─────────────────────────────────────────┘

15. 가스누설경보기 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

  ┌───────────────────────────────────┐

│항                    목                                              │

├────┬───────┬──────────────────────┤

│수신기  │형     식     │                                            │

│        ├───────┼──────────────────────┤

│        │설치장소      │               층              실           │

│        ├───────┼──────────────────────┤

│        │경계구역수    │                                            │

│        ├───────┼──────────────────────┤

│        │차단기구      │ □유             □무                      │

│        ├───────┼──────────────────────┤

│        │구    조      │ □단독형,        □분리형                  │

├────┼───────┼──────────────────────┤

│검지기  │사용가스 종류 │                                            │

│        ├───────┼──────────────────────┤

│        │부착위치      │ □천정상부       □바닥하부                │

│        ├───────┼──────┬────┬─────┬────┤

│        │설치수량      │ 층별(동별) │설치수량│층별(동별)│설치수량│

│        │              ├──────┼────┼─────┼────┤

│        │              │            │        │          │        │

├────┼───────┼──────┴────┴─────┴────┤

│차단기구│설치위치      │                   층               실      │

├────┼───────┴──────────────────────┤

│비   고 │                                                            │

└────┴──────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┌──┬──────────────────────────┬─────────────────┐

│구분│점  검  항  목                                      │결     과                         │

│    │                                                    ├──┬────┬────┬────┤

│    │                                                    │결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├──┼──────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│1   │ 수신기                                             │    │        │        │        │

│    │ ｏ설치장소의 환경                                  │    │        │        │        │

│    │ ｏ음향장치의 설치장소 및 음색, 음량의 적부         │    │        │        │        │

├──┼──────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│2   │ 검지기                                             │    │        │        │        │

│    │ ｏ변형ㆍ손상ㆍ탈락ㆍ현저한 부식 등의 유무          │    │        │        │        │

│    │ ｏ공기보다 가벼운 연료사용시 가스검지기의 하단은   │    │        │        │        │

│    │   천장면으로부터 0.3m이내에 설치되어 있는지의 여부 │    │        │        │        │

│    │ ｏ공기보다 무거운 연료사용시 가스검지기의 상단은   │    │        │        │        │

│    │   바닥면으로부터 0.3m이내의 위치에 설치되어 있는지 │    │        │        │        │

│    │의 여부                                             │    │        │        │        │

│    │ ｏ감지기에 가스누설시험을 한 경우 확실하게 작동하  │    │        │        │        │

│    │고, 또한 경계구역의 표시의 적정여부                 │    │        │        │        │

├──┼──────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│3   │ 차단기구                                           │    │        │        │        │

│    │ ｏ시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개ㆍ폐여부   │    │        │        │        │

│    │ ｏ차단기구는 가스주배관에 견고히 부착되어 있는지의 │    │        │        │        │

│    │여부                                                │    │        │        │        │

├──┼──────────────────────────┴──┴────┴────┴────┤

│비고│                                                                                        │

└──┴────────────────────────────────────────────┘

16. 방송설비ㆍ비상벨ㆍ자동식싸이렌설비ㆍ단독경보형감지기 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┌───────────────────────────────────────────────┐

│항                    목                                                                      │

├────┬─────┬────────────────────────────────────┤

│방송설비│방    식  │ □ 전    용,       □업무겸용,        회선수 :            회선         │

│        ├─────┼────────────────────────────────────┤

│        │증 폭 기  │ ㅇ형명 :                ㅇ인정번호:        ㅇ정격출력 :        W       │

│        │          │ ㅇ소비전력 :     W,     ㅇ설치장소 :        층                         │

│        ├─────┼────────────────────────────────────┤

│        │조 작 부  │ ㅇ방송구분    □ 일제,       □ 층별선택   ㅇ설치장소 :     층         │

│        ├─────┼────────────────────────────────────┤

│        │원격조작기│ □ 유,    □ 무,   ㅇ 형식 :        ,  ㅇ 인정번호 :        층         │

│        ├─────┼────────────────────────────────────┤

│        │기동장치  │ □ 누름스위치,   □ 발신기,   □ 비상전화,   □자동화재탐지설비와 연동 │

│        ├─────┼────────────────────────────────────┤

│        │비상전화  │ □ 유,    □ 무,    ㅇ 형명 :       ,    ㅇ 형식번호 :     ,     대    │

│        ├─────┼────────────────────────────────────┤

│        │자동방송  │ □ 유     □ 무    ㅇ기동방식 □ 누름스위치        □ 발신기와 연동    │

│        │          │                               □ 비상전화와 연동   □ 수동조작반       │

│        ├─────┼────────────────────────────────────┤

│        │스 피 커  │ □ 2선식,      □ 3선식      ㅇ 음량조정기   □ 유,      □ 무         │

│        │          │ ㅇ 설치방식    □ 벽걸이,    □ 매입,         □ 그밖의 것 :           │

│        │          │ ㅇ 스피커형식  □ 혼형                W,           개                  │

│        │          │                □ 콘형                W            개                  │

│        │          │                □ 그밖의 것:          W            개                  │

├────┼─────┼────────────────────────────────────┤

│□비상벨│기기의종류│ □ 일체형      □ 복합장치      □ 단체형      □ 그밖의 것 :          │

│□자동식│          │ ㅇ 형식번호 :                                                          │

│  싸이렌├─────┼────────────────────────────────────┤

│        │음향장치  │ ㅇ 경종(스피커)  직경 :   ㎜,   전압 :    V,   전류 :    ㎃            │

│        │          │ ㅇ 설치수        □ 옥내형 :       개   ,    □ 옥외형 :       개      │

│        ├─────┼────────────────────────────────────┤

│        │조작장치  │ □ 유,    □ 무,   ㅇ 회선수 :    /   회선,   ㅇ 설치장소 :   층       │

├────┼─────┼────────────────────────────────────┤

│단독경보│주 전 원  │ □ 상용전원 사용                    □ 건전지 사용                     │

│형감지기├─────┼────────────────────────────────────┤

│        │감 지 기  │ ㅇ설치층(동)                        ㅇ 설치수:         개              │

├────┼─────┴────────────────────────────────────┤

│비상전원│ □ 전용수전설비     AC     V                                                       │

│        │ □ 축전지 설비    □ 거치    □ 내장    □ 트리클충전    □부동충전,   V    AH     │

├────┼──────────────────────────────────────────┤

│        │ ㅇ 상용전원회로   □ 노출케이블   □ 전선관 노출   □ 전선관 매설   □ 그밖의 것:  │

│배    선│ ㅇ 비상전원회로   □ 내화전선     □ 전설관 매설   □ 그밖의 것 :                  │

│        │ ㅇ 경보회로       □ 내열전선     □ 전선관 노출   □ 전선관 매설   □ 그밖의 것:  │

│        │ ㅇ 약전회로       □ 노출케이블   □ 전선관 노출   □ 전선관 매설   □ 그밖의 것:  │

├────┼──────────────────────────────────────────┤

│비 고   │※ 형식번호는 소방시설성능시험표 해당                                               │

└────┴──────────────────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┌──┬──────────────────────────┬───────────────────┐

│구분│점  검  항  목                                      │결      과                            │

│    │                                                    ├────┬────┬────┬────┤

│    │                                                    │점검결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├──┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤

│1   │ 방송설비                                           │        │        │        │        │

│    │ ㅇ증폭기 및 조작부 설치위치의 적부                 │        │        │        │        │

│    │ ㅇ조작부의 작동한 층, 구역표시                     │        │        │        │        │

│    │ ㅇ확성기의 음성입력 적부                           │        │        │        │        │

│    │ ㅇ확성기의 설치위치 및 수평거리                    │        │        │        │        │

│    │ ㅇ확성기에 음량조정기를 설치한 경우 배선의 적부    │        │        │        │        │

│    │ ㅇ우선경보 및 경보를 발하는 구조의 적부            │        │        │        │        │

│    │ ㅇ다른 방송설비와 겸용인 경우 다른 방송 차단 여부  │        │        │        │        │

│    │ ㅇ다른 전기회로에 대한 유도장애 발생여부           │        │        │        │        │

│    │ ㅇ2이상 조작부를 설치한 경우 상호 동시통화 여부    │        │        │        │        │

│    │ ㅇ2이상 조작부를 설치한 경우 전구역 방송 여부      │        │        │        │        │

│    │ ㅇ기동장치 조작후 방송개시 소요시간의 적부         │        │        │        │        │

│    │ ㅇ배선의 전기설비기술기준에 적부                   │        │        │        │        │

│    │ ㅇ하나의 층에 단락, 단선시 다른 층의 화재통보 적부 │        │        │        │        │

│    │ ㅇ배선 종류 및 설치방법의 적부                     │        │        │        │        │

│    │ ㅇ배선의 절연저항의 적부                           │        │        │        │        │

│    │ ㅇ음향장치의 경보 및 음량의 적부                   │        │        │        │        │

│    │ ㅇ자동화탐지설비 작동과 연동 적부                  │        │        │        │        │

│    │ ㅇ상용전원 및 예비전원의 적부                      │        │        │        │        │

├──┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤

│2   │ 비상경보설비                                       │        │        │        │        │

│    │ ㅇ설치장소 환경의 적부                             │        │        │        │        │

│    │ ㅇ설치위치 및 수평거리의 적부                      │        │        │        │        │

│    │ ㅇ음향경보 전압 및 음량의 적부                     │        │        │        │        │

│    │ ㅇ발신기 설치기준의 적부                           │        │        │        │        │

│    │ ㅇ전원 및 배선의 적부                              │        │        │        │        │

│    │ ㅇ단독경보형감지기인 경우 설치기준에의 적부        │        │        │        │        │

├──┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤

│3   │ 단독경보형감지기                                   │        │        │        │        │

│    │ ㅇ각실 및 바닥면적당 설치개수                      │        │        │        │        │

│    │ ㅇ내장 건전지 상태                                 │        │        │        │        │

│    │ ㅇ음량ㆍ음색등 경보상태                            │        │        │        │        │

├──┼──────────────────────────┴────┴────┴────┴────┤

│비고│                                                                                            │

└──┴──────────────────────────────────────────────┘

17. 피난기구 및 인명구조기구 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┌────────────────────────────────────────────┐

│항                     목                                                               │

├───┬──────────┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─────────────┤

│대상물│층                  │층│층│층    │층│층│층│층│층                        │

│개  요├──────────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │용      도          │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│      ├──────────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │무창층여부          │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│      ├──────────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │수 용 인 원         │  │  │      │  │  │  │  │                          │

├───┼──────────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│피난  │기준설치수          │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│기구  ├──────────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│설치  │감  면  수          │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│      ├──────────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │감면대상사항        │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│      ├──┬───────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │피난│피난사다리    │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│      │기구├───────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │의  │완강기        │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│      │층별├───────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │설치│미끄럼대      │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│      │수  ├───────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │    │피난로프      │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│      │    ├───────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │    │미끄럼봉      │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│      │    ├───────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │    │피난교        │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│      │    ├───────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │    │피난용트랩    │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│      │    ├───────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │    │구조대(수직)  │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│      │    ├───────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │    │구조대(사강)  │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│      │    ├───────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │    │간이완강기    │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│      │    ├───────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │    │공기안전매트  │  │  │      │  │  │  │  │                          │

│      │    ├───────┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼─────────────┤

│      │    │합    계      │  │  │      │  │  │  │  │                          │

├───┴──┼───────┼─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─────────────┤

│인명구조기구│대상물의 용도 │ □ 5층이상 병원    □ 7층이상 관광호텔                   │

│            │              │ □ 지하역사ㆍ백화점ㆍ대형점ㆍ쇼핑센타ㆍ지하상가ㆍ영화상영관│

│            ├───────┼─────────────────────────────┤

│            │종         류 │ □ 방열복:     개,   □ 공기호흡기:     개,  □ 인공소새기:     개│

├───┬──┴───────┼──────┬─┬───┬────────────────┤

│설  치│피난기구종별        │   완강기   │  │      │                                │

│위치등├──────────┼──────┼─┼───┼────────────────┤

│      │개구부의 크기       │ 세로    ㎝ │  │      │                                │

│      │(가로×세로×높이)  │ 가로    ㎝ │  │      │                                │

│      │(㎝)                │ 높이    ㎝ │  │      │                                │

│      ├──────────┼──────┼─┼───┼────────────────┤

│      │조작시필요면적확보  │□유,   □무│  │      │                                │

│      ├──────────┼──────┴─┴───┴────────────────┤

│      │고 정 부 재 료      │ □ 강재,    □ 와이어로프,    □ 볼트,    □ 그밖의 것 : │

│      ├──────────┼─────────────────────────────┤

│      │고  정  방  법      │ □ 용접,    □ 훅걸이,        □ 앵커,    □ 그밖의 것 : │

│      ├──────────┼─────────────────────────────┤

│      │고  정  위  치      │                                                          │

│      ├──────────┼─────────────────────────────┤

│      │설  계  하  중      │                     ㎏                                   │

│      ├──────────┼─────────────────────────────┤

│      │허  용  하  중      │                     ㎏                                   │

├───┼──────────┴─────────────────────────────┤

│비 고 │                                                                                │

└───┴────────────────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┌──┬─────────────────────────┬─────────────────┐

│구분│점  검  항  목                                    │결     과                         │

│    │                                                  ├──┬────┬────┬────┤

│    │                                                  │결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├──┼─────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│    │ 피난기구                                         │    │        │        │        │

│    │ ㅇ피난기구의 적응성 적부                         │    │        │        │        │

│    │ ㅇ용도별, 바닥면적별 설치수 적부                 │    │        │        │        │

│    │ ㅇ피난용 개구부의 피난, 소화활동상 유효성 여부   │    │        │        │        │

│    │ ㅇ피난용 개구부의 동일직선상이 아닌지 여부       │    │        │        │        │

│    │ ㅇ기구의 부착방법 적부                           │    │        │        │        │

│    │ ㅇ고정식사다리인 경우 노대설치 여부              │    │        │        │        │

│    │ ㅇ완강기인 경우 로프 손상방지 및 길이의 적부     │    │        │        │        │

│    │ ㅇ미끄럼대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부 │    │        │        │        │

│    │ ㅇ구조대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부   │    │        │        │        │

│    │ ㅇ피난기구의 표지 및 사용방법 표지               │    │        │        │        │

│    │ ㅇ피난기구의 설치제외 및 감소를 적용한 경우 적부 │    │        │        │        │

├──┼─────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│    │ 인명구조기구                                     │    │        │        │        │

│    │ ㅇ설치수의 적부                                  │    │        │        │        │

│    │ ㅇ기구보관장소의 화재시 반출 용이성              │    │        │        │        │

│    │ ㅇ표지설치여부                                   │    │        │        │        │

├──┼─────────────────────────┼──┼────┴────┼────┤

│비고│                                                  │    │                  │        │

└──┴─────────────────────────┴──┴─────────┴────┘

18. 유도등 및 유도표지 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│항                   목                                                                           │

├────┬─────────┬────┬─────────────────────────────┤

│유 도 등│□ 피난구유도등   │□ 대형 │                                        개                │

│        │                  ├────┼─────────────────────────────┤

│        │                  │□ 중형 │                                        개                │

│        │                  ├────┼─────────────────────────────┤

│        │                  │□ 소형 │                                        개                │

│        ├─────────┼────┼─────────────────────────────┤

│        │□ 실내통로유도등 │□ 대형 │                                        개                │

│        │                  ├────┼─────────────────────────────┤

│        │                  │□ 중형 │                                        개                │

│        │                  ├────┼─────────────────────────────┤

│        │                  │□ 소형 │                                        개                │

│        ├─────────┼────┼─────────────────────────────┤

│        │□ 복도통로유도등 │□ 대형 │                                        개                │

│        │                  ├────┼─────────────────────────────┤

│        │                  │□ 중형 │                                        개                │

│        │                  ├────┼─────────────────────────────┤

│        │                  │□ 소형 │                                        개                │

│        ├─────────┼────┼─────────────────────────────┤

│        │□ 계단통로유도등 │        │                                        개                │

│        ├─────────┼────┼─────────────────────────────┤

│        │□ 객석 유도등    │        │                                        개                │

│        ├─────────┼────┼─────────────────────────────┤

│        │□ 절   전   형   │        │ □ 수동으로 일괄 소등                                    │

│        │                  │        │ □ 자동화재탐지설비의 화재신호로 정상 점등               │

│        ├─────────┴────┴─────────────────────────────┤

│        │ □ 유도음 발생 장치 부착                                                               │

├────┼────────────────────────────────────────────┤

│유도표지│                                                                                        │

└────┴────────────────────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)      

┌─┬───────────────────┬──────────────────┐

│구│점 검 항 목                           │결        과                        │

│분│                                      ├──┬────┬────┬─────┤

│  │                                      │결과│불량내용│조치사항│법적근거  │

├─┼───────────────────┼──┼────┼────┼─────┤

│유│○점검스위치, 퓨우즈류, 결선접속      │    │        │        │          │

│  │  (변형, 손상, 단선, 단자의 풀림 등)  │    │        │        │          │

│도├───────────────────┼──┼────┼────┼─────┤

│  │○외함표시면(외형, 시각장애, 표시)    │    │        │        │          │

│등├───────────────────┼──┼────┼────┼─────┤

│  │○광원(빛의 번쩍임, 그림자 유무, 정상 │    │        │        │          │

│  │  점등 여부)                          │    │        │        │          │

│  ├───────────────────┼──┼────┼────┼─────┤

│  │○비상전원(기능의 정상 여부)          │    │        │        │          │

│  ├───────────────────┼──┼────┼────┼─────┤

│  │○관리상태                            │    │        │        │          │

├─┼───────────────────┼──┼────┼────┼─────┤

│유│○외형(크기,변형, 손상, 탈락, 부식 유무)│    │        │        │          │

│도├───────────────────┼──┼────┼────┼─────┤

│표│○시각장애(규정된 높이, 적정위치,     │    │        │        │          │

│지│  장애물 등으로 인한 시각장애 유무)   │    │        │        │          │

│  ├───────────────────┼──┼────┼────┼─────┤

│  │○채광(식별이 가능한 충분한 채광유무) │    │        │        │          │

│  ├───────────────────┼──┼────┼────┼─────┤

│  │○관리상태                            │    │        │        │          │

├─┴───────────────────┴──┴────┴────┴─────┤

│※참고사항 [유도등의 검정기술가준 제8조 (표시면 및 조사면의 재질 등)]           │

├──────────┬──┬────────────────┬─────────┤

│종    류            │    │가로세로의 비                   │가로의 길이(㎜)   │

├──────────┼──┼────────────────┼─────────┤

│피난구 유도등 및    │대형│   1대 1                        │     400이상      │

│거실통로 유도등     │    │   2대 1                        │     600이상      │

│                    │    │   3대 1   4대 1   5대 1        │    1000이상      │

│                    ├──┼────────────────┼─────────┤

│                    │중형│   1대 1                        │    300～400미만  │

│                    │    │   2대 1                        │    430～600미만  │

│                    │    │   3대 1                        │    500～1000미만 │

│                    │    │   4대 1                        │    580～1000미만 │

│                    ├──┼────────────────┼─────────┤

│                    │소형│   1대 1                        │   210～300미만   │

│                    │    │   2대 1                        │   300～430미만   │

│                    │    │   3대 1                        │   360～500미만   │

├──────────┼──┼────────────────┼─────────┤

│복도통로 유도등     │대형│   2대 1                        │   400이상        │

│                    │    │ 3대 1 4대 1  또는 5대 1        │   500이상        │

│                    ├──┼────────────────┼─────────┤

│                    │중형│   3대 1                        │   330～500미만   │

│                    ├──┼────────────────┼─────────┤

│                    │소형│   3대 1                        │   250～330미만   │

├──────────┼──┼────────────────┼─────────┤

│계단통로 유도등 및  │    │                                │                  │

│객석유도등          │    │                                │                  │

├──────────┼──┴────────────────┴─────────┤

│비   고             │                                                          │

└──────────┴─────────────────────────────┘

19. 비상조명등ㆍ휴대용비상조명등 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┌─────────────────────────────────────┐

│항                                   목                                   │

├─────┬────┬─────────────────┬────────┤

│비상조명등│설치장소│설치수량                          │조명도          │

│          │        ├─────┬──────┬────┤[LUX]           │

│          │        │시공신고시│공사 완료후 │변경내용│                │

│          ├────┼─────┼──────┼────┼────────┤

│          │        │          │            │        │                │

│          ├────┼─────┼──────┼────┼────────┤

│          │        │          │            │        │                │

│          ├────┼─────┴──────┴────┴────────┤

│          │분전반  │설치수량 :        개   □ 옥내형        □ 옥외형   │

│          ├────┼──────────────────────────┤

│          │비상전원│□ 자가발전설비       □축전지설비     □ 내장형    │

├─────┼────┼─────┬──────┬────┬────────┤

│휴  대  용│설치장소│          │            │        │총              │

│비상조명등├────┼─────┼──────┼────┤개              │

│          │설치갯수│개        │개          │개      │                │

│          ├────┼─────┴──────┴────┴────────┤

│          │전원공급│ □ 건전지식                     □ 충전식 밧데리식 │

└─────┴────┴──────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┌──┬───────────────────────────┬─────────────────┐

│구  │종합정밀점검 항목                                     │종합정밀점검결과                  │

│분  │                                                      ├──┬────┬────┬────┤

│    │                                                      │결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├──┼───────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│1   │ 비상조명등                                           │    │        │        │        │

│    │○설비위치(설비위치의 적정 여부)                      │    │        │        │        │

│    │○점검스위치(예비전원 내장형의 경우 변형, 손상, 탈락, │    │        │        │        │

│    │단자의 풀림, 절환기능의 정상 여부)                    │    │        │        │        │

│    │○비상전원(기능의 정상 여부)                          │    │        │        │        │

│    │○조도(설치된 장소의 각부분 바닥에서 1Lux이상)        │    │        │        │        │

│    │○관리상태                                            │    │        │        │        │

├──┼───────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│2   │ 휴대용비상조명등                                     │    │        │        │        │

│    │○숙박시설 또는 다중이용업소의 객실 또는 영업장안의   │    │        │        │        │

│    │구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개이상 설치여부         │    │        │        │        │

│    │○백화점ㆍ대형점ㆍ쇼핑센타 및 영화상영관에는 보행거리 │    │        │        │        │

│    │50m이내(지하역사ㆍ지하상가의 경우 25m이내)마다 3      │    │        │        │        │

│    │개이상 설치여부                                       │    │        │        │        │

│    │○어둠속에서 위치를 확인할 수 있는구조인지의 여부     │    │        │        │        │

│    │○사용시 자동으로 점등되는지의 여부                   │    │        │        │        │

│    │○설치높이의 적합여부                                 │    │        │        │        │

│    │○건전지를 사용하는 경우 유효한 방전방지조치가 되어있 │    │        │        │        │

│    │는지의 여부                                           │    │        │        │        │

│    │○충전식 밧데리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는  │    │        │        │        │

│    │지의 여부                                             │    │        │        │        │

│    │○건전지 및 충전식 밧데리의 용량은 20분이상 유효하게  │    │        │        │        │

│    │사용할 수 있는지의 여부                               │    │        │        │        │

├──┼───────────────────────────┴──┴────┴────┴────┤

│비고│                                                                                          │

└──┴─────────────────────────────────────────────┘

20. 소화용수설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┌────────────────────────────────────────────────┐

│항                   목                                                                         │

├────┬──────┬────────────────────────────────────┤

│소화수조│방    식    │ □ 흡수식,                        □ 가압식                            │

│        ├──────┼───────┬────────────────────────────┤

│        │수    원    │종      별    │ □ 고가수조,       □ 압력수조,     □ 그밖의 것 :     │

│        │            ├───────┼────────────────────────────┤

│        │            │수      량    │ ㅇ보유량:    ㎥, ㅇ유효수량:    ㎥,   □전용,   □겸용 │

│        │            ├───────┴────────────────────────────┤

│        │            │ ㅇ 지하수조의경우 지면으로부터 저수조 바닥까지의 수직거리:     m       │

│        ├──────┼───────┬────────────────────────────┤

│        │가압송수장치│설 치 위 치   │              층,          실                           │

│        │            ├───────┼────────────────────────────┤

│        │            │펌      프    │ □ 전용,    □ 겸용,     ㅇ 토출량 :        ℓ/min     │

│        │            │전  동  기    │ ㅇ 전양정 :      m,     ㅇ 직  경 :       ㎜           │

│        │            │              │ ㅇ 전  압 :      V,     ㅇ 출  력 :       ㎾           │

│        │            ├───────┼────────────────────────────┤

│        │            │물올림장치    │ ㅇ유효수량:  ℓ,   ㅇ급수방식:     ,   ㅇ급수관:   A   │

│        │            │              │ ㅇ감수경보의 종별 및 표시 장소                         │

│        │            ├───────┼────────────────────────────┤

│        │            │기동스위치위치│ □ 채수구부근,  □ 방화센터일부,  □ 기  타            │

│        ├──────┼───────┴────────────────────────────┤

│        │채  수  구  │ □ 호칭지름      ㎜                  □ 호칭        ㎜                 │

│        ├──────┼────────────────────────────────────┤

│        │흡수관투입  │ ㅇ 투입구치수 직경 :  가로 :   ㎝, 세로 :   ㎝ 이상                    │

│        │            │ ㅇ 투입구라는 뜻의 표시 :                                              │

├────┴──────┼────────────────────────────────────┤

│상수도소화용수설비    │ ㅇ 수도배관 호칭지름 :       ㎜                                        │

│                      │ ㅇ 소화전 호칭 지름  :       ㎜                                        │

│                      │ ㅇ 방호대상 특수장소의 수평투영면 각 부분으로부터 소화전까지의         │

│                      │    최대거리 :         m                                                │

└───────────┴────────────────────────────────────┘

※소화수조의 경우 이미 설치된 것에 대해서는 점검시만 기재할 것.

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┌──┬───────────────────────────┬─────────────────┐

│구분│점 검 항 목                                           │결       과                       │

│    │                                                      ├──┬────┬────┬────┤

│    │                                                      │결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├──┼────┬──────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│소  │수원    │○물의 상태                                 │    │        │        │        │

│    │        │  (저수량의 적합여부등)                     │    │        │        │        │

│    │        │○급수장치                                  │    │        │        │        │

│화  │        │○수위계 또는 수위확인 조치                 │    │        │        │        │

│    ├────┼──────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│    │흡수관  │○주위의 상황                               │    │        │        │        │

│수  │투입구  │○표지설치                                  │    │        │        │        │

│    │        │○흡수구의 설치위치 및 표시                 │    │        │        │        │

│    │        │○규격 및 설치수의 적합여부                 │    │        │        │        │

│조  │        │○다른 설비와 겸용시 후드밸브 또는 흡수구의 │    │        │        │        │

│    │        │위치                                        │    │        │        │        │

│    ├────┼──────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│    │채      │○주위의 상황                               │    │        │        │        │

│    │수      │  (소방차의 접근여부등)                     │    │        │        │        │

│    │구      │○본체                                      │    │        │        │        │

│    │        │○개폐밸브                                  │    │        │        │        │

│    │        │○채수구의 설치위치 및 표시                 │    │        │        │        │

│    │        │○규격 및 설치수의 적합여부                 │    │        │        │        │

│    ├────┼──────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│    │가압송수│○가압송수장치양수량 적합여부               │    │        │        │        │

│    │장치    │                                            │    │        │        │        │

│    ├────┼──────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│    │관리    │○동결방지조치 및 상태                      │    │        │        │        │

│    │상태    │                                            │    │        │        │        │

├──┼────┴──────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│상  │ ○인입수도배관의 호칭지름 적합여부                   │    │        │        │        │

│수  │ ○호칭지름 100㎜이상의 소화전 접속 여부              │    │        │        │        │

│도  │ ○소화전 위치(소방자동차 진입 여부)                  │    │        │        │        │

│소  │ ○소화전 거리(140m이하)                              │    │        │        │        │

│화  │ ○관리상태                                           │    │        │        │        │

│용  │                                                      │    │        │        │        │

│수  │                                                      │    │        │        │        │

│설  │                                                      │    │        │        │        │

│비  │                                                      │    │        │        │        │

├──┼───────────────────────────┴──┴────┴────┴────┤

│비고│                                                                                          │

│    │                                                                                          │

│    │                                                                                          │

│    │                                                                                          │

│    │                                                                                          │

│    │                                                                                          │

└──┴─────────────────────────────────────────────┘

21. 거실 제연설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃항            목                                                                        ┃

┠────┬──────┬────────────────────────────────┨

┃배출기  │설치위치    │                      층,                                       ┃

┃        ├──────┼────────────────────────────────┨

┃        │기계실의    │ ㅇ벽        □내화,      □불연,      □그밖의 것:             ┃

┃        │구조        │ ㅇ천장      □내화,      □불연,      □그밖의 것:             ┃

┃        │            │ ㅇ개구부    □갑종,      □을종,      □불연재:                ┃

┃        ├──────┼────────────────────────────────┨

┃        │용량        │ ㅇ풍량:            ㎥/min,       ㅇ정압:          mmAq         ┃

┠────┼──────┼────────────────────────────────┨

┃전동기  │용량        │ ㅇ정격출력:           Kw                                       ┃

┃        ├──────┼────────────────────────────────┨

┃        │구동방식    │ □직결방식               □벨트구동방식                        ┃

┠────┼──────┼────────────────────────────────┨

┃기동장치│자동        │ □자동(감지기 연동)                                            ┃

┃        ├──────┼────────────────────────────────┨

┃        │수동        │ □수동,     □원격조정                                         ┃

┠────┼──────┼────────────────────────────────┨

┃배출구  │설치위치    │ □천장면,            □천장직하,             □그밖의 것:      ┃

┃        ├──────┼────────────────────────────────┨

┃        │제연구획의  │ㅇ제연구획면적            최대:              ㎡                 ┃

┃        │구조 등     │ㅇ제연구획의 구조         □내화,    □불연,    □그밖의 것:    ┃

┠────┼──────┼────────────────────────────────┨

┃풍도등  │풍도구조    │ □내화,      □불연,      □기타(         )                    ┃

┃        ├──────┼────────────────────────────────┨

┃        │구획댐퍼    │ □무,        □FD,       □SD,        □SFVD,       □그밖의 것┃

┠────┼──────┴────────────────────────────────┨

┃옥외    │   □옥상,                  □그밖의 것:                                      ┃

┃배출구  │                                                                              ┃

┠────┼──────┬────────────────────────────────┨

┃급기구  │급기방식    │ □강제유입,       □자연유입.        □인접구역유입(상호제연)  ┃

┃        ├──────┼────────────────────────────────┨

┃        │풍도구조    │ □내화,           □불연,            □그밖의 것               ┃

┠────┼──────┴────────────────────────────────┨

┃비상전원│ □자가발전설비,   □축전지설비                                               ┃

┠────┼───────────────────────────────────────┨

┃비 고   │                                                                              ┃

┃        │                                                                              ┃

┃        │                                                                              ┃

┃        │                                                                              ┃

┃        │                                                                              ┃

┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                              │결    과                          ┃

┃호│                                                            ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                            │결과│불량내용│조치내용│법적근거┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃1 │ 제연구역                                                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ○제연구역의 구획은 연기의 유동을 차단하는 구조인지의 여부 │    │        │        │        ┃

┃  │ ○화재시 자동연동되는 가동식의 벽 또는 샷다의 경우 작동    │    │        │        │        ┃

┃  │상태의 적정여부 및 설치높이의 적정여부                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ○제연용 댐퍼의 화재감지기와의 연동상태 적정여부           │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃2 │  배출구ㆍ공기유입구                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ○배출용 댐퍼 또는 배출구의 손상 및 배출장애 발생 여부     │    │        │        │        ┃

┃  │ ○급기용 댐퍼 또는 공기유입구의 손상 및 배출장애 발생 여부 │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃3 │  풍도                                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ○풍도의 지지부 및 고정상태 적정여부                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ○풍도 접속부의 패킹 등의 손상여부                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ○부착부의 이완, 처짐, 녹 등의 상태                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ○배출풍도의 단열처리 손상여부                             │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃4 │  송풍기                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ○송풍기의 회전방향은 정상인지의 여부                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ○회전축은 회전이 원할한지 여부                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ○축받침의 윤활유에 오염, 변질 등이 없고 필요량이 충전되   │    │        │        │        ┃

┃  │었는지 여부                                                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ○동력전달장치의 변형, 손실등이 없고 V-벨트의 기능이 정    │    │        │        │        ┃

┃  │상인지 여부                                                 │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃5 │  전동기                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ○베이스에 고정 및 커플링 결합상태                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ○원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태)                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ○운전시 과열 발생여부                                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ○베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ○본체의  방청의 보존상태                                  │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃6 │  기동장치                                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ○수동기동조작 장치에 의해 정상적으로 작동되는지 여부      │    │        │        │        ┃

┃  │ ○자동화재탐지설비 연기감지기의 동작에 의해 자동으로 제    │    │        │        │        ┃

┃  │연설비가 작동되는지 여부                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ○비상전원확보 여부                                        │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃7 │  제어반                                                    │    │        │        │        ┃

┃  │ ○스위치등 조작시 표시등은 정상적으로 점등되는지 여부      │    │        │        │        ┃

┃  │ ○배선의 단선, 단자의 풀림은 없는지 확인                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ○계전기류 단자의 풀림, 접점이 손상 및 기능의 정상여부     │    │        │        │        ┃

┃  │ ○감시제어반의 확인표시는 정상적으로 확인되는지 여부       │    │        │        │        ┃

┃  │ ○제어반에서 제연설비의 수동 기동시 정상적으로 동작되는    │    │        │        │        ┃

┃  │지 여부                                                     │    │        │        │        ┃

┠─┼──────────────────────────────┴──┴────┴────┴────┦

┃8 │ 비 고                                                                                          │

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┙

22. 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃■ 건 축 물 개 요                                                                             ┃

┠───────┬───────────────────────────────────────┨

┃건 물 구 조   │              식           조     가     /     층      동  연면적            ㎡┃

┃              ├───────────────────────────────────────┨

┃              │ 특별피난계단    개소     비상용승강기     대        전실겸용       개소      ┃

┠───────┼────────────────┬──────┬───────────────┨

┃건축허가일    │                                │완공검사필증│                              ┃

┃              │                                │교  부  일  │                              ┃

┠───────┴────────────────┴──────┴───────────────┨

┃■ 설 비 개 요(해당개소명:              )                                                     ┃

┠───────────────┬───────────────────────────────┨

┃구     분                     │점    검    항    목                                          ┃

┠───────────────┼───────────────────────────────┨

┃제 연 구 역 (제 연 방 식)     │ □ 부속실단독제연            □ 계단실 및 부속실 동시 제연   ┃

┠──────┬────────┼───────────────────────────────┨

┃송  풍  기  │설  치  위  치  │ □ 급기용 :                                                  ┃

┃            │                │ □ 배출용 :                                                  ┃

┃            ├────────┼───────────────────────────────┨

┃            │전   동   기    │ □ 급기용                                             ㎾     ┃

┃            │                │ □ 배출용                                             ㎾     ┃

┃            ├────────┼───────────────────────────────┨

┃            │풍 량, 정 압    │ □ 급기용                    ㎥/min,                 ㎜Aq    ┃

┃            │                │ □ 배출용                    ㎥/min,                 ㎜Aq    ┃

┠──────┼────────┼───────┬───────────────────────┨

┃급 기 풍 도 │ 수  직  풍  도 │ 구        조 │ □ 내화구조            □ 기타(           )  ┃

┃            │                ├───────┼───────────────────────┨

┃            │                │ 내부마감재료 │ □ 시멘트모르타르      □ 콘크리트           ┃

┃            │                │              │ □ 아연도금강판        □ 기타               ┃

┃            ├────────┼───────┴───────────────────────┨

┃            │ 기  타  풍  도 │                                                              ┃

┠──────┼────────┼───────────────────────────────┨

┃자 / 수 동  │ 기  동  방  식 │ □ 전층                          □ 부분층(       개층)      ┃

┃기 동 장 치 ├────────┼───────────────────────────────┨

┃            │ 급 기 댐 퍼 개 방│ □ 전용감지기                    □ 옥내(자탐)감지기 연동    ┃

┃            │                │ □ 자동소화설비(스프링클러설비등) 연동                       ┃

┠──────┼────────┼───────────────────────────────┨

┃출  입  문  │ 제연구역 출입문│ □ 평상시 자동폐쇄장치에 의한 닫힘 유지                      ┃

┃            │                │ □ 일시 고정장치 설치(연기감지기에 의한 해정)                ┃

┠──────┼─┬──────┼───────────────────────────────┨

┃유 입 공 기 │수│방      식  │ □ 자연배출(굴뚝효과)            □ 기계배출(배출용 송풍기)  ┃

┃배      출  │직├──────┼───────────────────────────────┨

┃            │풍│구      조  │ □ 내화구조                      □ 기타(            )       ┃

┃            │도├──────┼───────────────────────────────┨

┃            │  │내 부 마 감 │ □ 시멘트모르타르                □ 콘크리트                 ┃

┃            │  │            │ □ 아연도금강판                  □ 기타                     ┃

┃            ├─┴──────┼───────────────────────────────┨

┃            │기            타│ □ 배출구(창문, 환기구, 배출기)                              ┃

┃            │                │ □ 공조겸용제연설비              □ 해당없음                 ┃

┠──────┴────────┼───────────────────────────────┨

┃과  압  방  지  장  치        │ □ 플랩댐퍼                      □ 자동차압(과압조절형)댐퍼 ┃

┃                              │ □ 해당없음                                                  ┃

┠───────────────┼───────────────────────────────┨

┃비    상    전    원          │ □ 설치                          □ 미설치                   ┃

┠───────────────┼───────────────────────────────┨

┃제   어   반   기   능        │                                                              ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃비       고                   │                                                              ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┏━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃번│점  검  항  목                                            │결     과                         ┃

┃호│                                                          ├──┬────┬────┬────┨

┃  │                                                          │결과│불량내용│보완대책│법적근거┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃1 │  차압 및 방연풍속                                        │    │        │        │        ┃

┃  │ ○제연구역과 옥내 사이의 최소차압 40㎩(스프링클러설비가  │    │        │        │        ┃

┃  │   설치된 경우 12.5㎩)이상의 적정여부                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ○화재발생층 출입문 개방시 다른층 차압의 적정여부        │    │        │        │        ┃

┃  │ ○방연풍속의 적정여부                                    │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃2 │  과압방지조치 및 유입공기의 배출                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ○자동차압과압조절형 급기댐퍼의 설치 또는 플랩댐퍼의 설  │    │        │        │        ┃

┃  │치 상태 및 기능의 적정여부                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ○수직풍도에 의한 배출방식의 경우 수직풍도의 구조 및 배  │    │        │        │        ┃

┃  │출기능의 적정여부                                         │    │        │        │        ┃

┃  │ ○배연설비에 의한 배출방식의 경우 배출기능 적정여부      │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃3 │  급기풍도 및 급기구                                      │    │        │        │        ┃

┃  │ ○급기풍도의 구조 및 설치상태 적정여부                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ○급기댐퍼의 작동상태의 적정여부                         │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃4 │  송풍기                                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ○급기송풍기의 풍량 및 풍압의 적합여부                   │    │        │        │        ┃

┃  │ ○급기송풍기의 설치상태 및 기능의 적합여부               │    │        │        │        ┃

┃  │ ○배출용송풍기의 풍량 및 풍압의 적합여부                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ○배출용송풍기의 설치상태 및 기능의 적합여부             │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃5 │  제연구역의 출입문                                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ○평상시 자동폐쇄장치에 의한 닫힘 상태 유지 또는 연기감  │    │        │        │        ┃

┃  │지기에 의한 폐쇄기능의 적합여부                           │    │        │        │        ┃

┃  │ ○제연설비가 가동될 경우 출입문이 110N 이하의 힘으로 개  │    │        │        │        ┃

┃  │방되는지 여부                                             │    │        │        │        ┃

┃  │ ○출입문 틈새가 평균적 균일한지 여부                     │    │        │        │        ┃

┃  │ ○개방시 유입공기의 압력에도 불구하고 출입문을 용이하게  │    │        │        │        ┃

┃  │닫을 수 있는 폐쇄력이 있는지 여부                         │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃6 │  수동기동장치                                            │    │        │        │        ┃

┃  │ ○수동기동장치의 설치위치 적정여부                       │    │        │        │        ┃

┃  │ ○수동기동장치 조작시 제연구역에 설치된 급기댐퍼의 개방  │    │        │        │        ┃

┃  │상태 및 당해층의 배출댐퍼 또는 개폐기의 개방상태          │    │        │        │        ┃

┃  │ ○수동기동장치 조작시 급기송풍기, 배출용송풍기(설치한 경 │    │        │        │        ┃

┃  │우), 출입문의 해정장치 작동상태                           │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃7 │  제어반                                                  │    │        │        │        ┃

┃  │ ○비상용축전지의 확보 및 기능의 적합여부                 │    │        │        │        ┃

┃  │ ○제어반의 감시기능 및 원격조작기능의 적합여부           │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┨

┃8 │  비상전원                                                │    │        │        │        ┃

┃  │ ○설치장소 및 기능의 적합여부                            │    │        │        │        ┃

┠─┼─────────────────────────────┴──┴────┴────┴────┨

┃9 │ 비 고                                                                                        ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

23. 연결송수관설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┌──────────────────────────────────────────────┐

│항                     목                                                                   │

├─────┬────────────────────────────────────────┤

│방    식  │ □ 건    식,                     □ 습    식                                   │

├─────┼─────────────┬────────────┬─────────────┤

│겸용설비  │ □ 옥내소화전설비        │ □ 스프링클러설비      │ □ 그밖의 것             │

│          ├─────────────┼────────────┼─────────────┤

│          │ □ 전충설치              │ □ 전충설치            │ □ 전충설치              │

│          │ □ 일부설치              │ □ 일부설치            │ □ 일부설치              │

│          │ □ 설치안됨              │ □ 설치안됨            │ □ 설치안됨              │

├─────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│송수구수  │ ㅇ 쌍구형 :        개    │  체크밸브, 개폐밸브    │    □ 유,      □ 무     │

│          │ ㅇ 단구형 :        개    │                        │                          │

├─────┼─────────────┴────────────┴─────────────┤

│계 통 수  │                                                                                │

├─────┼────────────────────────────────────────┤

│방수구위치│ □ 복도ㆍ통로               □ 계단실,                 □ 계단등의 부근        │

├────┬┴──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬────┤

│방수구등│층  별│층│층│층│층│층│층│층│층  │층│층│층    │층│층│층│층│층      │

│설 치 수├───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼────┤

│        │방수구│  │  │  │  │  │  │  │    │  │  │      │  │  │  │  │        │

│        ├───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─┼────┤

│        │방수용│유│유│유│유│유│유│유│유  │유│유│유    │유│유│유│유│유      │

│        │기구함│무│무│무│무│무│무│무│무  │무│무│무    │무│무│무│무│무      │

├────┼───┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴────┤

│        │배  관  │ □ KSD 3562,                    □ KSD 3507                            │

│배 관 등├────┼────────────────────────────────────┤

│        │이  음  │ □ 프랜지,                       □ 그밖의 것 :                        │

│        ├────┼────────────────────────────────────┤

│        │방식조치│ □방식테이프감기,    □테프론테이프감기,    □라이닝관,    □그밖의 것:│

├────┼────┴─┬────────────┬──────┬──────────────┤

│        │설 치 위 치 │         층,          실│압력조절장치│    □ 유,        □ 무     │

│가압송수├──────┼────────────┴──────┴──────────────┤

│장    치│펌프 전동기 │ ㅇ 토출량 :         ℓ/min                                         │

│        │            │ ㅇ 전양정 :            m,      ㅇ 직경 :           ㎜              │

│        │            │ ㅇ 전  압 :            V,      ㅇ 출력 :           ㎾              │

│        ├──────┼──────────────────────────────────┤

│        │기동장치위치│ □ 송수구위치,       □ 방재실,        □ 그밖의 것 :              │

│        ├──────┼──────────────────────────────────┤

│        │비 상 전 원 │ □ 자가발전설비,  □ 축전지설비                                    │

│        ├──────┼──────────────────────────────────┤

│        │배       선 │ ㅇ 비상전원회선 □ 내화전선,  □ 전설관 매설, □ 그밖의 것 :       │

│        │            │ ㅇ 조작회선     □ 내열전선,  □전선관노출,   □전선관매설,  □ 그밖의 것:│

│        ├──────┼──────────────────────────────────┤

│        │중간수조용량│                             ㎥                                     │

├────┼──────┴──────────────────────────────────┤

│비 고   │※ 배관자질항목중 KSD는 소방시설성능시험표 해당                                   │

└────┴─────────────────────────────────────────┘

나. 연결송수관 방수구 등 시험결과서(소방시설성능시험표만 해당)

┌───┬────┬─────────────────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┐

│      │배관각  │측정위치                          │인가압력  │인가압력  │강하압력  │인가시간│낙차      │

│성능시│부사용  │                                  │P0(개시시)│P1(종료시)│(P=P0-P1) │(분)    │          │

│험실시│기구의  ├──────┬──────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│항목  │내압성  │방수구      │NO.1              측│          │          │          │        │          │

│      │능시험  │            ├──────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│      │        │            │NO.2              측│          │          │          │        │          │

│      │        │            ├──────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│      │        │            │NO.3              측│          │          │          │        │          │

│      │        ├──┬───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│      │        │방수│입관N │상부      층      측│          │          │          │        │          │

│      │        │구  │O.1   ├──────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│      │        │    │      │하부      층      측│          │          │          │        │          │

│      │        │    ├───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│      │        │    │입관N │상부      층      측│          │          │          │        │          │

│      │        │    │O.2   ├──────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│      │        │    │      │하부      층      측│          │          │          │        │          │

│      │        │    ├───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│      │        │    │입관N │상부      층      측│          │          │          │        │          │

│      │        │    │O.3   ├──────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│      │        │    │      │하부      층      측│          │          │          │        │          │

│      ├────┼──┴───┴─────┬────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│      │방수시  │측정위치                │송수압력│방수압력  │방수량    │손실      │낙차    │사용노즐  │

│      │험      │                        │P0      │P1        │(ℓ/min)  │(㎏f/㎠)  │        │          │

│      │        ├───────┬────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│      │        │송수구        │방수구  │        │          │          │          │        │          │

│      │        ├───────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│      │        │측            │층   측 │        │          │          │          │        │          │

│      │        ├───────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│      │        │측            │층   측 │        │          │          │          │        │          │

│      │        ├───────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│      │        │측            │층   측 │        │          │          │          │        │          │

│      ├────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┤

│      │ㅇ특기사항(그밖의 시험 및 결과를 포함한다.)                                                           │

├───┼────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│      │동력소  │ㅇ제조회사:                                   │ㅇ제조년월일:        년       월       일   │

│시험용│방펌프  ├───────────────────────┼──────────────────────┤

│기구  │        │ㅇ펌프의 급별:          급                    │ㅇ형식번호:          호                     │

│      │        ├────────┬────────┬─────┴──────────────────────┤

│      │        │성능점검        │보통시          │ㅇ방수압력:        (㎏f/㎠), ㅇ방수량:         (ℓ/min) │

│      │        │                ├────────┼────────────────────────────┤

│      │        │                │고압시          │ㅇ방수압력:        (㎏f/㎠), ㅇ방수량:         (ℓ/min) │

│      ├────┼────────┴────────┴─────┬─────┬─────┬─────┬────┤

│      │측정기  │기구의 명칭                                   │등급      │실용범위  │제조회사  │교정    │

│      │구등    │                                              │          │          │          │년월일  │

│      │        ├───────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│      │        │      피토게이지  (     개)                   │          │          │          │        │

│      │        ├───────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│      │        │      압  력  계  (     개)                   │          │          │          │        │

│      │        ├───────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│      │        │      압  력  계  (     개)                   │          │          │          │        │

│      │        ├───────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│      │        │      기      타  (       )                   │          │          │          │        │

│      ├────┴───────────────────────┼─────┼─────┼─────┼────┤

│      │   기 타 의    기   구  (       )                       │          │          │          │        │

├───┴────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴────┤

│                                                                                                              │

│ㅇ설비개요도(습식,   건식)        (전용배관,  겸용배관   층 - 층)                                             │

│                                                                                                              │

│                                                                                                              │

│                                                                                                              │

│                                                                                                              │

├───────────────────────────────────────────────────────┤

│ㅇ가압송수장치(중계펌프)의 유, 무 및 개요                                                                     │

├───────────────────────────┬───────────────────────────┤

│ㅇ제조회사                                            │ㅇ제조년월일:         년      월      일              │

├───────────────────────────┼───────────────────────────┤

│ㅇ제조번호                                            │ㅇ형식번호:                                           │

├───────────────────────────┼───────────────────────────┤

│ㅇ정격토출량               (ℓ/min)                   │ㅇ정격전양정:                  m                      │

├───────────────────────────┼───────────────────────────┤

│ㅇ펌프회전수               rpm                        │ㅇ전동기출력:                  ㎾                     │

└───────────────────────────┴───────────────────────────┘

다. 성능 및 종합정밀점검표

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┌─┬────────────────────────┬─────────────────┐

│구│점  검  항  목                                  │결    과                          │

│분│                                                ├──┬────┬────┬────┤

│  │                                                │결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├─┼────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│1 │ 송수구                                         │    │        │        │        │

│  │ ㅇ송수구의 설치수 적부                         │    │        │        │        │

│  │ ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적부                │    │        │        │        │

│  │ ㅇ밸브의 부착순서의 적부                       │    │        │        │        │

│  │ ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부            │    │        │        │        │

│  │ ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태         │    │        │        │        │

├─┼────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│2 │ 배관                                           │    │        │        │        │

│  │ ㅇ배관재질의 적부                              │    │        │        │        │

│  │ ㅇ주배관의 구경 적부                           │    │        │        │        │

│  │ ㅇ다른 설비와 겸용시 적부                      │    │        │        │        │

├─┼────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│3 │ 방수구                                         │    │        │        │        │

│  │ ㅇ설치층, 설치수의 적부                        │    │        │        │        │

│  │ ㅇ설치장소 및 설치위치의 적부                  │    │        │        │        │

│  │ ㅇ방수구의 종류, 규격의 적합여부               │    │        │        │        │

│  │ ㅇ방수구의 개폐기능의 적부                     │    │        │        │        │

│  │ ㅇ위치표시 여부                                │    │        │        │        │

├─┼────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│4 │ 방수기구함                                     │    │        │        │        │

│  │ ㅇ설치장소 및 설치위치의 적부                  │    │        │        │        │

│  │ ㅇ호스, 관창의 비치 적부                       │    │        │        │        │

│  │ ㅇ위치표시의 적부                              │    │        │        │        │

├─┼────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│5 │ 가압송수장치                                   │    │        │        │        │

│  │ ㅇ펌프의 토출량, 토출압력의 적부               │    │        │        │        │

│  │ ㅇ기동장치의 기능 및 설치위치의 적부           │    │        │        │        │

│  │ ㅇ수동스위치함의 재질 및 설치위치의 적부       │    │        │        │        │

│  │ ㅇ펌프설치장소의 화재ㆍ침수등 재해방지환경     │    │        │        │        │

│  │ ㅇ동결방지조치 및 상태                         │    │        │        │        │

│  │ ㅇ다른 설비와 펌프를 겸용시 장애발생여부       │    │        │        │        │

│  │ ㅇ펌프성능시험배관의 관경. 부속기기 및 상태    │    │        │        │        │

│  │ ㅇ수온상승방지장치의 배관 및 릴리프밸브 개방압 │    │        │        │        │

│  │력                                              │    │        │        │        │

│  │ ㅇ압력계 또는 진공계 설치위치 및 상태          │    │        │        │        │

│  │ ㅇ각 펌프의 표지 설치여부                      │    │        │        │        │

│  │ ㅇ사용전원 및 비상전원의 적부                  │    │        │        │        │

│  │ ㅇ배선의 적부                                  │    │        │        │        │

├─┼────────────────────────┴──┴────┴────┴────┤

│비│                                                                                    │

│고│                                                                                    │

└─┴──────────────────────────────────────────┘

24. 연결살수설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┌──────────────────────────────────────┐

│항                  목                                                      │

├──────┬───────────────────────────────┤

│설 비 방 식 │ □ 습식,                                  □ 건식            │

├──────┼───────────────────────────────┤

│방호대상종류│ □ 지하층,            □ 판매시설,        □ 가스시설        │

├──────┼───────────────────────────────┤

│송수구역수  │ ㅇ 구역수 :                구역                              │

│            │ ㅇ 송수구역안내표지        □ 유,       □ 무                │

├──────┼───────────────────────────────┤

│송 수 구 수 │ □ 쌍구형 :      개,        □ 단구형 :      개              │

│            │ □ 위  치 :                                                  │

├──────┼───────────────────────────────┤

│선 택 밸 브 │ ㅇ 설치장소 :               ,  ㅇ 설치수 :                개 │

├──────┼───────────────────────────────┤

│일제개방밸브│ ㅇ 구    경 :            A,    ㅇ 수  량 :               개  │

├──────┼───────────────────────────────┤

│헤        드│ □ 개방형 헤드,        개      □ 폐쇄형 헤드         개     │

│            │ ㅇ 최대설치수 :        개,     ㅇ 최소설치수 :         개    │

├──────┼───────────────────────────────┤

│송수구역간의│ □ 있다,          □ 일부 있다,          □ 없다             │

│구        획│                                                              │

├──────┼───────────────────────────────┤

│비   고     │                                                              │

└──────┴───────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┌──┬─────────────────────────┬─────────────────┐

│구분│점  검  항  목                                    │결     과                         │

│    │                                                  ├──┬────┬────┬────┤

│    │                                                  │결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├──┼─────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│1   │ 송수구                                           │    │        │        │        │

│    │ ㅇ송수구의 설치수 적부                           │    │        │        │        │

│    │ ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적부                  │    │        │        │        │

│    │ ㅇ밸브의 부착순서의 적부                         │    │        │        │        │

│    │ ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부              │    │        │        │        │

│    │ ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태           │    │        │        │        │

│    │ ㅇ선택밸브의 설치장소 환경 및 설치위치의 적부    │    │        │        │        │

│    │ ㅇ자동선택밸브의 작동시험 가능 여부              │    │        │        │        │

│    │ ㅇ1송수구역의 해드수 적부                        │    │        │        │        │

├──┼─────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│2   │ 배관                                             │    │        │        │        │

│    │ ㅇ해드수별 배관 구경의 적부                      │    │        │        │        │

│    │ ㅇ폐쇄형해드를 사용하는 경우 배관접속의 적부     │    │        │        │        │

│    │ ㅇ폐쇄형해드를 사용하는 경우 시험배관의 적부     │    │        │        │        │

│    │ ㅇ개방형해드를 사용하는 경우 주배관의 기울기 적부│    │        │        │        │

│    │ ㅇ가지배관의 배관방식 및 해드설치수의 적부       │    │        │        │        │

├──┼─────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│3   │ 헤드                                             │    │        │        │        │

│    │ ㅇ설치장소, 해드상호간 거리의 적부               │    │        │        │        │

│    │ ㅇ살수장애 여부                                  │    │        │        │        │

│    │ ㅇ가연성가스시설인 경우 살수범위의 적부          │    │        │        │        │

│    │ ㅇ해드설치제외 적용의 적부                       │    │        │        │        │

├──┼─────────────────────────┴──┴────┴────┴────┤

│비고│                                                                                      │

└──┴───────────────────────────────────────────┘

25. 연소방지설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┌──────────────────────────────────────────┐

│항                       목                                                         │

├──────┬───────────────────────────────────┤

│설 비 방 식 │ □ 습식,                                  □ 건식                    │

├──────┼───────────────────────────────────┤

│방호대상종류│ □ 전력사업용         □ 통신사업용       □ 공용                    │

├──────┼───────────────────────────────────┤

│송수구역수  │ ㅇ 구역수 :                구역                                      │

│            │ ㅇ 송수구역안내표지        □ 유,       □ 무                        │

├──────┼───────────────────────────────────┤

│송 수 구 수 │ □ 쌍구형 :      개,        □ 위  치 :                              │

├──────┼───────────────────────────────────┤

│유수검지장치│ ㅇ 구    경 :           mm,           ㅇ 수  량 :               개   │

├──────┼───────────────────────────────────┤

│일제개방밸브│ ㅇ 구    경 :           mm,           ㅇ 수  량 :               개   │

├──────┼───────────────────────────────────┤

│헤        드│ □ 연소방지설비전용헤드        개      □ 스프링클러헤드         개  │

│            │ □ 개방형 헤드                 개      □ 폐쇄형 헤드            개  │

│            │  ㅇ 최대설치수 :                개      ㅇ 최소설치수 :           개 │

├──────┼───────────────────────────────────┤

│송수구역간의│ □ 있다,          □ 일부 있다,          □ 없다                     │

│구        획│                                                                      │

├──────┼───────────────────────────────────┤

│비   고     │                                                                      │

└──────┴───────────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┌──┬─────────────────────────┬─────────────────┐

│구  │점 검  항 목                                      │결    과                          │

│분  │                                                  ├──┬────┬────┬────┤

│    │                                                  │결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├──┼─────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│1   │ 송수구                                           │    │        │        │        │

│    │ ㅇ송수구의 설치수 적부                           │    │        │        │        │

│    │ ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적부                  │    │        │        │        │

│    │ ㅇ밸브의 부착순서의 적부                         │    │        │        │        │

│    │ ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부              │    │        │        │        │

│    │ ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태           │    │        │        │        │

│    │ ㅇ1송수구역의 헤드수 적부                        │    │        │        │        │

├──┼─────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│2   │ 배관                                             │    │        │        │        │

│    │ ㅇ헤드수별 배관 구경의 적부                      │    │        │        │        │

│    │ ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 배관접속의 적부     │    │        │        │        │

│    │ ㅇ폐쇄형헤드를 사용하는 경우 시험배관의 적부     │    │        │        │        │

│    │ ㅇ개방형헤드를 사용하는 경우 주배관의 기울기 적부│    │        │        │        │

│    │ ㅇ가지배관의 배관방식 및 헤드설치수의 적부       │    │        │        │        │

├──┼─────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│3   │ 헤드                                             │    │        │        │        │

│    │ ㅇ설치장소, 헤드상호간 거리의 적부               │    │        │        │        │

│    │ ㅇ살수장애 여부                                  │    │        │        │        │

├──┼─────────────────────────┴──┴────┴────┴────┤

│비고│                                                                                      │

└──┴───────────────────────────────────────────┘

26. 비상콘센트설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┌─────────────────────────────┐

│항                               목                       │

├───────┬─────────────────────┤

│전원회로      │ □3상교류 200V  □3상교류 380V  □단상교류 100V   □단상교류 220V│

├───────┼─────────────────────┤

│공급용량      │ □3KVA 이상    □1.5KVA 이상             │

├───────┼─────────────────────┤

│플럭접속기    │ □접지형3극플럭접속기         □접지형3극플럭접속기│

├───┬───┼─┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─────┤

│설치수│동층별│계│││││││││││││││          │

│      ├───┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─────┤

│      │콘샌트│  │││││││││││││││          │

│      ├───┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─────┤

│      │접속기│  │││││││││││││││          │

├───┴───┼─┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴─────┤

│비상전원      │ □비상전원수전설비.        □자가발전설비│

├───────┼─────────────────────┤

│비고          │                                          │

└───────┴─────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┌──┬────────────────────────┬─────────────────┐

│구  │점  검  항  목                                  │결     과                         │

│분  │                                                ├──┬────┬────┬────┤

│    │                                                │결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├──┼────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│1   │ 전원배선                                       │    │        │        │        │

│    │ ㅇ상용전원의 분기 및 전용 여부                 │    │        │        │        │

│    │ ㅇ상용전원 및 비상전원의 적부                  │    │        │        │        │

│    │ ㅇ배선종류의 적부                              │    │        │        │        │

├──┼────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│2   │ 콘센트                                         │    │        │        │        │

│    │ ㅇ전원회로의 공급용량의 적부                   │    │        │        │        │

│    │ ㅇ전원회로의 설치수의 적부                     │    │        │        │        │

│    │ ㅇ전용회로의 콘센트 접속수의 적부              │    │        │        │        │

│    │ ㅇ전원회로의 전용여부                          │    │        │        │        │

│    │ ㅇ분기배선용 차단기 설치 및 보호함의 적부      │    │        │        │        │

│    │ ㅇ배선용차단기의 규격 및 충전부 노출 방지 여부 │    │        │        │        │

│    │ ㅇ개폐기의 비상콘센트" 표지 설치 여부          │    │        │        │        │

│    │ ㅇ풀박스 규격의 적부                           │    │        │        │        │

│    │ ㅇ전선 용량의 적부                             │    │        │        │        │

│    │ ㅇ플럭접속기의 종류, 접지공사 적부             │    │        │        │        │

│    │ ㅇ콘센트 설치수량의 적부                       │    │        │        │        │

│    │ ㅇ콘센트의 설치위치의 적부                     │    │        │        │        │

│    │ ㅇ콘센트의 배치기준의 적부                     │    │        │        │        │

│    │ ㅇ전원부와 외함간의 절연저항 및 절연내력의 적부│    │        │        │        │

├──┼────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│3   │ 보호함                                         │    │        │        │        │

│    │ ㅇ보호함 구조의 적부                           │    │        │        │        │

│    │ ㅇ표지설치 여부                                │    │        │        │        │

│    │ ㅇ위치표시등 적부                              │    │        │        │        │

├──┼────────────────────────┴──┴────┴────┴────┤

│비고│                                                                                    │

└──┴──────────────────────────────────────────┘

27. 무선통신보조설비 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

┌───────────────────────────────────────┐

│항              목                                                            │

├────┬──────────────────────────────────┤

│방  식  │ □전용,        □공용,  [ □경찰용,  □자동차전화용,  □그밖의 것:      ]│

├────┼──────────────────────────────────┤

│주파수  │                          MHZ                                       │

│대 역   │                                                                    │

├────┼──────────────────────────────────┤

│설치방식│ □누설동축케이블방식,     □누설동축케이블과 공중선방식,    □공중선방식│

├────┼──────────────────────────────────┤

│무선기  │ ㅇ보호함   [ □유,     □무 ]                                      │

│접속단자│ 보호함의 크기(㎝),     (      ) × (     ) × (      )             │

│위  치  │ 허용입력(설계치):             W (연속)                             │

│        ├───┬──────┬────┬─────┬──────┬─────┤

│        │소방용│단자설치장소│설치개수│그밖의 것 │단자설치장소│설치개수  │

│        │      ├──┬───┼────┤          ├──┬───┼─────┤

│        │      │지상│      │        │          │지상│      │          │

│        │      ├──┼───┼────┤          ├──┼───┼─────┤

│        │      │지하│      │        │          │지하│      │          │

├────┼───┴──┴───┴────┴─────┴──┴───┴─────┤

│증폭기  │  □유,                □무                                         │

│        │  형명:          ,        이득:             dB                      │

├────┼──────────────────────────────────┤

│혼합기  │  □유,         □무       형명:                삽입손실:        dB │

│공용기  │  ㅇ설치장소:                                   입력단자:        개 │

├────┼──────────────────────────────────┤

│분배기  │  □유,         □무       형명:                삽입손실:        dB │

│        │  ㅇ설치장소:                                   입력단자:        개 │

├────┼──────────────────────────────────┤

│동축    │  ㅇ사용길이:         m,             ㅇ부설장소:                    │

│케이블  │  형명:                               전송손실 표준:                dB/㎞│

│        │  시공방법 [ □전선관공사,    □노출공법 ]                          │

│        │  내열설치의 방법:                                                  │

├────┼──────────────────────────────────┤

│공중선  │  형명:          ㅇ설치개수:       개             이득:       dB    │

│        │  전압정재파비(        )MHZ로서  (           )                      │

├────┼──────────────────────────────────┤

│누설    │  ㅇ사용길이 :            M,        ㅇ수설장소:               형명: │

│동축    │  내열조치방법:                                                     │

│케이블  │  결합손실표준:            dB/㎞    전송손실 표준:             dB/㎞│

├────┼──────────────────────────────────┤

│비고    │                                                                    │

└────┴──────────────────────────────────┘

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

┌─┬─────────────────────────┬─────────────────┐

│구│점 검  항 목                                      │결     과                         │

│분│                                                  ├──┬────┬────┬────┤

│  │                                                  │결과│불량내용│조치내용│법적근거│

├─┼─────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│1 │ 누설동축케이블등                                 │    │        │        │        │

│  │ ㅇ소방전용주파수대에서 전송 또는 복사의 적부     │    │        │        │        │

│  │ ㅇ누설동축케이블인 경우 공중선과 접속 적부       │    │        │        │        │

│  │ ㅇ동축케이블인 경우 공중선과 접속 적부           │    │        │        │        │

│  │ ㅇ누설동축케이블의 전기 특성 변질여부            │    │        │        │        │

│  │ ㅇ누설동축케이블의 고정,지지 적부                │    │        │        │        │

│  │ ㅇ누설동축케이블 및 공중선의 설치위치의 적부     │    │        │        │        │

│  │ ㅇ누설동축케이블의 말단에 종단저항 설치 적부     │    │        │        │        │

│  │ ㅇ누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스 적부 │    │        │        │        │

├─┼─────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│2 │ 접속단자                                         │    │        │        │        │

│  │ ㅇ설치장소의 적부                                │    │        │        │        │

│  │ ㅇ단자의 규격, 설치위치, 설치거리의 적부         │    │        │        │        │

│  │ ㅇ단자보호함의 구조, 색상, 표시의 적부           │    │        │        │        │

├─┼─────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│3 │ 분배기, 분파기, 혼합기                           │    │        │        │        │

│  │ ㅇ먼지,습기,부식 등에의한 기능의 이상여부        │    │        │        │        │

│  │ ㅇ임피던스의 적부                                │    │        │        │        │

│  │ ㅇ설치장소 환경의 적부                           │    │        │        │        │

├─┼─────────────────────────┼──┼────┼────┼────┤

│4 │ 증폭기                                           │    │        │        │        │

│  │ ㅇ상용전원의 적부                                │    │        │        │        │

│  │ ㅇ비상전원의 적부                                │    │        │        │        │

│  │ ㅇ전원까지의 배선 전용여부                       │    │        │        │        │

│  │ ㅇ전원표시등 및 전압계설치 여부                  │    │        │        │        │

├─┼─────────────────────────┼──┼────┴────┼────┤

│비│                                                  │    │                  │        │

│고│                                                  │    │                  │        │

└─┴─────────────────────────┴──┴─────────┴────┘

 (작성요령) 목차에는 종합정밀점검(성능시험)을 실시하고자 하는 소방시설명만을 순서대로 

            기재하고, 종합정밀점검의 첨부서식은 종합정밀점검표를 첨부

별표 0004: 소방시설 외관점검표

[별지 4호 서식]

소방시설 외관점검표

                                                                                  ┏━━━━┓

                                                                                  ┃확 인 자┃

                                                                                  ┠────┨

                                                                                  ┃        ┃

                                                                                  ┃        ┃

┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━┫

┃                              │점 검 자                                        │        ┃

┃점 검 내 용                   ├────────────────────────┼────┨

┃                              │점검월일                                        │        ┃

┃정상:○   불량:×   요정비:△ │                                                │        ┃

┠───────────────┴────────────────────────┴────┨

┃1. 소화기                                                                                 ┃

┠─┬──────────────────────────────────────┬────┨

┃  │ㆍ점검표에 검사기일이 기재되어 있는가                                       │        ┃

┃수│ㆍ소화기 본체에는 검정인이 탈락되지 않았는가                                │        ┃

┃동│ㆍ사용방법 및 적응화재 표시는 되어 있는가                                   │        ┃

┃식│ㆍ용기본체의 도장이 벗겨진 부분이 부식되고 있지 않은가                      │        ┃

┃  │ㆍ설치장소에 소화기표시는 되어 있는가                                       │        ┃

┃  │ㆍ밸브 및 패킹이 노후되거나 탈락되지 않았는가                               │        ┃

┃  │ㆍ노즐등에 이물질이 끼어 있지는 않는가                                      │        ┃

┠─┼──────────────────────────────────────┼────┨

┃  │ㆍ소화약제용기 지시압력치는 적정한가                                        │        ┃

┃자│ㆍ수신부의 설치장소 및 음량장치의 음량은 적정한가                           │        ┃

┃동│ㆍ가스누설 시험시 감지기의 작동하며 연료특성에 따른 적절한 설치             │        ┃

┃식│위치 인가                                                                   │        ┃

┃  │ㆍ방출구에서 소화약제 방출 시 장애는 없는가                                 │        ┃

┃  │ㆍ가스차단밸브는 견고하며 정상적으로 계폐되는가                             │        ┃

┠─┴──────────────────────────────────────┴────┨

┃2. 옥내. 외 소화전 설비                                                                   ┃

┠────────────────────────────────────────┬────┨

┃ㆍ소화전의 위치 표시등은 점등되어 있는가                                        │        ┃

┃ㆍ소화전 개폐밸브는 바닥으로부터 1.5m 이하에 설치되어 있는가                    │        ┃

┃ㆍ소화전은 통행, 피난에 지장 없고 사용할 때에 쉽게 반출할수 있는 장소에         │        ┃

┃  설치되어 있는가                                                               │        ┃

┃ㆍ수원은 정량 확보되어 있는가                                                   │        ┃

┃ㆍ소화전함, 펌프, 전동기 주위에 장애물은 없는가                                 │        ┃

┃ㆍ소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속,  밸브류등이 변형, 손상 부식되지 않았는가  │        ┃

┃ㆍ결합부 등에서 누수되지 않았는가                                               │        ┃

┃ㆍ각 밸브의 개폐조작은 용이한가                                                 │        ┃

┃ㆍ수동밸브의 경우 개폐상태를 알수 있도록 표시가 되어 있는가                     │        ┃

┠────────────────────────────────────────┴────┨

┃3. 스프링쿨러, 물분무, 포소화설비                                                         ┃

┠────────────────────────────────────────┬────┨

┃ㆍ수원은 정량 확보되어 있는가                                                   │        ┃

┃ㆍ제어밸브는 개폐, 작동, 접근을 쉽게 할수 있는가                                │        ┃

┃ㆍ제어밸브 개폐상태는 정상인가                                                  │        ┃

┃ㆍ제어밸브의 수압 및 공기압을 나타내는 계기가 정상압으로 유지되고 있는가        │        ┃

┃ㆍ배관 및 헤드의 유수는 없는가                                                  │        ┃

┃ㆍ동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는가              │        ┃

┃ㆍ헤드주위에는 작동에 필요한 공간이 확보되어 있으며 살수에 방해가 되는          │        ┃

┃장애물은 없는가                                                                 │        ┃

┠────────────────────────────────────────┴────┨

┃4. 이산화탄소, 할로겐화합물, 분말소화설비                                                 ┃

┠────────────────────────────────────────┬────┨

┃ㆍ기동용기는 조작장치와 직결되어 있는가                                         │        ┃

┃ㆍ기동용기의 봉판은 밀봉되어 있는가                                             │        ┃

┃ㆍ가스배관의 체크밸브는 방출표시 방향으로 되어 있는가                           │        ┃

┃ㆍ원격조정장치는 이상없는가                                                     │        ┃

┃ㆍ안전밸브는 파손 변형되지 않았는가                                             │        ┃

┃ㆍ압력스위치는 이상없는가                                                       │        ┃

┃ㆍ소화약제량은 충분한가                                                         │        ┃

┃ㆍ방출표시 작동은 이상없는가                                                    │        ┃

┃ㆍ수신반의 도통시험 및 동작시험시 이상 없는가 있으며 살수에 방해                │        ┃

┃ㆍ비상전원은 이상없는가                                                         │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃5. 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비,  비상경보설비                            │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃ㆍ수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람고를 비치하였는가                         │        ┃

┃ㆍ수신기 부근에 조작상 지장을 주는 장애물은 없는가                              │        ┃

┃ㆍ수신기 조작부 스위치는 정상위치에 있는가                                      │        ┃

┃ㆍ감지기는 유효하게 화재발생을 감지할 수 있도록 설치되었는가                    │        ┃

┃ㆍ연기감지기는 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 그 부분에 설치되어 있는가   │        ┃

┃ㆍ발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가                                      │        ┃

┃ㆍ비상전원이 방전되고 있지 않았는가                                             │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃6. 누전경보기                                                                   │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃ㆍ수신기는 점검이 용이한가                                                      │        ┃

┃ㆍ건축물의 인입구 배선마다 또는 제2종 접지선마다 연결되어 있는가                │        ┃

┃ㆍ각 경계회로에 연결되어 있는 누전경보기는 이상없는가                           │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃7. 피난설비                                                                     │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃ㆍ피난기구의 사용방법은 표시되어 있는가                                         │        ┃

┃ㆍ피난기구의 설치장소와 장치구의 표시는 잘되어 있는가                           │        ┃

┃ㆍ피난기구 및 고정장치는 노후, 파손, 변형 되지 않았는가                         │        ┃

┃ㆍ비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되는가                     │        ┃

┃ㆍ통로에는 피난에 방해가 되는 물건을  방치하지 않았는가                         │        ┃

┃ㆍ비상구나 출입구 등의 부근에 케텐 거울 등을 장치하지 않았는가                  │        ┃

┃ㆍ옥외계단은 노후되었거나 파손되어 있지 않았는가                                │        ┃

┃ㆍ유도등 및 유도표지는 파손,변형,탈락되지 않았으며,유도 등의 전원은 항상        │        ┃

┃  점등되어 있는가(3선배선식은 예외)                                             │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃8. 소화용수설비                                                                 │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃ㆍ저수탱크는 파손, 누수, 동결 등으로 사용에 지장이 없는가                       │        ┃

┃ㆍ소화용수는 만수되어 있는가                                                    │        ┃

┃ㆍ사용에 지장이 있는 장애물이 방치되어 있지 않은가                              │        ┃

┃ㆍ소방차가 2m이내의 지점까지 접근이 가능한가                                    │        ┃

┃ㆍ소화수조에는 적당한 크기의 흡수관 투입구가 설치되어 있는가                    │        ┃

┃ㆍ흡수관 투입구에 "흡수관 투입구" 라는 표지가 되어 있는가                       │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃9. 제연설비                                                                     │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃ㆍ각 제연구역의 공기유입구는 이상 없는가                                        │        ┃

┃ㆍ제연경계벽 및 자동폐쇄식 갑종방화문은 이상없는가                              │        ┃

┃ㆍ배연기가 가열될 우려가 있는 부분은 설치되어 있지 않은가                       │        ┃

┃ㆍ배연용 풍도는 파손, 변형된 부분이 없는가                                      │        ┃

┃ㆍ비상전원은 이상없는가                                                         │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃10. 비상콘센트 설비                                                             │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃ㆍ3상교류 200, 300V(볼트)로서 30A(암페어)이상 및 단상교류 100,                  │        ┃

┃  200V(볼트)로서 15A 이상의 전기가 공급되고 있는가                              │        ┃

┃ㆍ콘센트의 플러그는 3상교류 200, 300V에는 4극 또는 3극 플러그, 단상             │        ┃

┃  교류 100, 200V에는 2극 플러그에 적합한 것으로 되었는가                        │        ┃

┃ㆍ매입식 보호함안에 설치되었는가                                                │        ┃

┃ㆍ보호함 표면에 표시된 "비상콘센트"표지는 이상 없는가                           │        ┃

┃ㆍ보호함 상부에 설치된 적색표시등은 점등되어 있는가                             │        ┃

┃ㆍ비상전원은 이상 없는가                                                        │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃11. 연결송수관, 연결살수설비                                                    │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃ㆍ소방펌프차량은 쉽게 접근할 수 있는가                                          │        ┃

┃ㆍ사용에 지장이 없는가                                                          │        ┃

┃ㆍ송수구에는 나사식 보호용 덮개가 부착되어 있는가                               │        ┃

┃ㆍ가압송수장치는 이상없으며 전원은 단절되어 있지 않은가                         │        ┃

┃ㆍ방수용 기구함 속에는 15m 호오스 5개 이상, 노즐 2개이상이 수납되어 있는가      │        ┃

┃ㆍ방수용 기구함에 표시된 "방수기 구함" 표지는 이상 없는가                       │        ┃

┃ㆍ살수헤드의 살수에 지장이 있는장애물은 없는가                                  │        ┃

┃ㆍ송수구에 소방펌프차가 쉽게 접근할 수 있으며 "연결살수설비용 송수구"           │        ┃

┃  표지는 이상 없는가                                                            │        ┃

┃ㆍ하나의 송수구역의 부착헤드는 개방형 또는 폐쇄형 헤드의 어느 것이든            │        ┃

┃  하나의 종류로 되어 있는가                                                     │        ┃

┃ㆍ송수구역표시 계통도가 설치 되었는가                                           │        ┃

┃ㆍ살수헤드가 파손, 탈락된 부분은 없는가                                         │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃12. 위험물 저장취급시설                                                         │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃ㆍ외인의 출입이 통제되고 있는가                                                 │        ┃

┃ㆍ불필요한 가연물이 방치되어 있지는 않은가                                      │        ┃

┃ㆍ전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지는 이상없는가                     │        ┃

┃ㆍ차광 및 환기 설비는 이상없는가                                                │        ┃

┃ㆍ용기의 전도 및 배관의 충격,마찰또는 가열의 위험성은 없는가                    │        ┃

┃ㆍ보호액속에 보존되어야 할 위험물은 보호액 속에 보관되어 있는가                 │        ┃

┃ㆍ기름찌꺼기나 폐액은 방치되고 있지 않은가                                      │        ┃

┃ㆍ제1류 : 위험물은 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방치조치가       │        ┃

┃  되어 있는가                                                                   │        ┃

┃ㆍ제2류 : 산화재와의 접촉 고온체와 접근에대한 방치조치가 되어 있는가            │        ┃

┃ㆍ제3류 : 물과의 접촉방지에 대한 조치가 되어 있는가                             │        ┃

┃ㆍ제4류 : 불티, 불꽃 및 고온체에 접근 방지 조치가 되어 있는가                   │        ┃

┃ㆍ제5류 : 불티, 불꽃 및 고온체와 접근방지조치가 되어 있는가                     │        ┃

┃ㆍ제6류 : 가연물과 접촉 방지 조치가 되어 있는가                                 │        ┃

┃ㆍ위험물 안전관리자 입회하에 위험물을 취급하고 있는가                           │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃13. 화기시설                                                                    │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃ㆍ건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보하고 있는가  │        ┃

┃ㆍ가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 되었는가     │        ┃

┃ㆍ불연재료로 만든 받침대 위에 설치 되었는가                                     │        ┃

┃ㆍ연료탱크는 연소기로부터 2m이상의 수평 거리를 확보하였는가                     │        ┃

┃ㆍ채광 및 환기설비가 되어 있는가                                                │        ┃

┃ㆍ방화환경조성 및 주의, 경고표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가         │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃14. 가연성 가스시설                                                             │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃ㆍ용기는 채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 설치되어 있는가      │        ┃

┃ㆍ가스누설경보기가 설치되어 있는가                                              │        ┃

┃ㆍ용기, 배관, 밸브 및 연소기는 파손, 변형, 노후 또는 부식되지는 않았는가        │        ┃

┃ㆍ환기설비는 되어 있는가                                                        │        ┃

┃ㆍ방화환경조성 및 주의, 경고 표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가        │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃15. 전기시설                                                                    │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃ㆍ개폐기는 정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기를 사용하고 있는가               │        ┃

┃ㆍ전선은 규격 전선을 사용하고 있는가                                            │        ┃

┃ㆍ전선의 노후, 단락 된 곳은 없는가                                              │        ┃

┃ㆍ각 전등군마다 점멸기를 설치 하였는가                                          │        ┃

┃ㆍ방화 환경조성 및 주위 경고 표시가 설치되어 있으며 파손된 부분은 없는가        │        ┃

┃ㆍ전기주임 등이 상주 근무하고 있는가                                            │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃16. 방화시설                                                                    │        ┃

┠────────────────────────────────────────┼────┨

┃ㆍ내장재는 불연화되어 있는가                                                    │        ┃

┃ㆍ층별, 면적별, 용도별 방화구획은 설치 되어 있는가                              │        ┃

┃ㆍ방화구획을 관통하는 각종 닥트에 방화댐퍼는 설치되어 있는가                    │        ┃

┃ㆍ방화문의 문틀은 불연재료로 되어있고, 틈은 생기지 아니하는가                   │        ┃

┃ㆍ피난계단구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에       │        ┃

┃  지장은 없는가                                                                 │        ┃

┃ㆍ비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용하고 있지는 않은가                          │        ┃

┃ㆍ비상용 승강기는 적법하게 설치되어 있는가                                      │        ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛


부칙

부칙 이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 공포정보: 20171103 (공포번호: 14)