# 철강업에 있어서 수증기 폭발 및 고열물 접촉위험 방지를 위한 기술상의 지침
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20200114, 시행일자=20200116, 소관부처=고용노동부)
행정규칙번호: 2020-50
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 철강업에 있어서 수증기 폭발 및 고열물 접촉위험 방지를 위한 기술상의 지침
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20200114
발령번호: 2020-50
시행일자: 20200116
소관부처: 고용노동부
담당부서기관: 고용노동부(화학사고예방과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1장  총칙', '제1조(목적) 이 고시는 「산업안전보건법」 제13조에 따라 철강업에 있어서의 용융한 고열의 광물과 물과의 접촉에 의한 수증기 폭발을 방지하기 위해 용융고열물의 처리설비 중 핏트 수냉장치 및 광재처리장의 구조 등에 관하여 사업주에게 지도·권고할 기술상의 지침을 규정함을 목적으로 한다.', '제2장  핏트·수냉장치 및 광재처리장의 구조', '제2조(핏트) ① 주선기 핏트는 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 상면에는 침입한 작업용수 및 빗물을 즉시 배출하기 위한 배수구·배수장치 등을 마련할 것2. 상면이 지하수의 수위보다 낮은 것은 지하수가 내부에 침입하지 않는 구조로 할 것3. 이상 발생 시 유출된 용융한 고열의 광물(이하 "용융고열물”이라 한다)의 확산을 막기 위해 격벽 등을 마련할 것② 노전핏트 및 주입핏트는 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 상면에는 침입한 작업용수 및 빗물을 즉시 배출하기 위한 배수구·배수장치 등을 마련할 것2. 상면을 내화벽돌·모래 등으로 덮을 것3. 상면이 지하수의 수위보다 낮은 것은 지하수가 침입하는 것을 방지하기 위해 방수잠함형구조·콘크리트구조 등으로 할 것4. 주위에서 작업용수 및 빗물이 침입하는 것을 방지하기 위해 그 외주에 도랑·격벽 등을 마련할 것5. 배수장치는 작업용수 및 빗물을 배관 등에 의해 직접 핏트의 외부로 배출할 수 있는 구조로 할 것③ 주조용 토간입 핏트는 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 상면이 고정되어 있는 것(이하 "고정핏트”라 한다)일 때 그 상면에는 주형의 성형을 위해 사용한 작업용수를 즉시 배출하기 위한 배수구·배수장치 등을 마련할 것2. 고정핏트의 상면은 벽돌·모래 등으로 덮을 것3. 고정핏트에서 그 상면이 지하수의 수위 보다 낮은 것은 지하수가 침입하는 것을 방지하기 위해 방수잠함형 구조·콘크리트 구조 등으로 할 것4. 고정핏트에서는 그 주위에서 작업용수 및 빗물이 침입하는 것을 방지하기 위해 그 외주에 도랑·격벽을 마련할 것5. 고정핏트에 마련하는 배수구에는 물·모래·점토 등의 양을 조사하기 위한 검사구를 마련할 것6. 고정핏트에서는 그 측벽 또는 상면에 주형의 형틀 고정용 기구를 장치하여 둘 것7. 고정핏트에 마련하는 배수장치는 작업용수 및 빗물이 배관 등에 의해 직접 핏트의 외부로 배출될 수 있는 구조로 할 것8. 상면이 이동될 수 있는 것(이하 "이동용 핏트”라 한다)의 상면은 주형보다 넓은 고정판·형틀 등으로 보강할 것9. 이동형 핏트에는 그 주위에서 작업용수 및 빗물이 침입하는 것을 방지하기 위해 그 외주에 도랑·격벽 등을 마련할 것10. 이동형 핏트 상면은 지하수의 수위보다 높은 위치가 되도록 할 것11. 이동형 핏트에 마련되는 배수장치에는 배수의 상태 및 지하수의 수위 변동을 조사하기 위한 검사구를 마련할 것④ 연속주조기 핏트는 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 상면에는 냉각수를 즉시 배출하기 위한 배수구·배수장치 등을 마련할 것2. 상면이 지하수의 수위보다 낮은 것은 지하수가 그 내부에 침입하지 않는 구조로 할 것3. 이상 발생 시 유출된 용융고열물의 확산을 막기 위해 그 내부의 각 상면에 격벽 등을 마련할 것⑤ 슬러그 핏트는 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 옥내에 마련한 슬러그 핏트의 상면에는 침입한 작업용수 및 빗물을 즉시 배출하기 위한 배수구·배수장치 등을 마련할 것2. 상면은 광재분쇄물을 깔아서 배수가 잘 되도록 할 것3. 상면이 지하수의 수위보다 낮은 것은 지하수가 침입하는 것을 막기 위해 방수잠함형 구조·콘크리트 구조 등의 것으로 하고 또한 해당 핏트의 주위에 점토 등에 의한 물침투 방지층을 마련할 것4. 슬러그 핏트에 마련하는 배수장치는 작업용수 및 빗물을 배관 등에 의해 직접 핏트의 외부로 배출하는 구조로 할 것', '제3조(수냉장치) ① 고로의 수냉장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 수냉풍구의 재료는 순도가 높은 동이나 그 밖의 열전도가 좋은 것을 사용할 것2. 수냉풍구·냉각상자·자켓 등은 수냉장치의 작동 중 내부에 공기 또는 냉각수의 체류 등이 생기지 않는 구조로 할 것3. 급배수용의 배관 중 고열로 되는 부분은 금속재의 재료로 된 것으로 할 것4. 급수능력은 배수능력과 동등 이상의 것으로 할 것5. 급배수용의 배관·밸브·계기 등은 각종 기계 및 기기의 작동부분의 부근, 운반통로의 부근 등에는 설치하지 말 것6. 배수구는 배수의 상태를 용이하게 감시할 수 있는 위치에 설치할 것. 다만, 배수의 상태를 확인하기 위한 별도의 감시장치를 마련한 경우에는 그러하지 아니하다7. 수냉장치에는 정전·단수 등의 긴급 시에 급수하기 위한 예비 급수설비를 비치할 것② 전로의 수냉장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 란스(물통과 배관)의 재료는 순도가 높은 동이나 그 밖의 열전도가 좋은 것을 사용할 것2. 란스·란스소켓 및 냉각기는 수냉장치의 작동 중 내부에 공기 또는 냉각수의 체류 등이 생기지 않는 구조로 할 것3. 급배수용의 배관 중 화염에 닿는 부분은 금속재의 재료로 된 것으로 할 것4. 급배수용의 배관에 접촉되는 호스 중 고열에 닿는 부분은 내열재료로 피복처리할 것5. 급수능력은 배수능력과 동등 이상의 것으로 할 것6. 급배수용의 배관·밸브·계기 등은 경동장치·란스파이프·승강장치 등의 기계의 작동부분의 부근, 운반통로의 부근 등에는 설치하지 말 것7. 배수관은 수냉장치의 상부에 설치할 것8. 배수구는 배수의 상태가 용이하게 감시되는 위치에 설치할 것. 다만, 배수의 상태를 확인하기 위한 별도의 감시장치를 마련한 경우에는 그러하지 아니하다.③ 전기로 및 평로의 수냉장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 수냉상자 및 수냉코일은 수냉장치의 작동 중 내부에 공기 또는 냉각수의 체류 등이 생기지 않는 구조로 할 것2. 급배수용 배관 중 화염에 닿는 부분은 급속재의 재료로 된 것으로 할 것3. 급배수용 배관에 접속되는 호스 중 고열에 닿는 부분은 내열재료로 피복처리할 것4. 급수능력은 배수능력과 동등 이상의 것으로 할 것5. 급배수용 배관·밸브·계기 등은 경동장치·천정 선회장치 등이 기기의 작동부분 부근, 운반통로의 부근 등에는 설치하지 말 것6. 배수관은 수냉장치의 상부에 설치할 것7. 배수구는 배수의 상태가 용이하게 감시되는 위치에 설치할 것. 다만, 배수의 상태를 확인하기 위한 별도의 감시장치를 마련한 경우에는 그러하지 아니하다.8. 수냉장치에는 정전·단수 등의 긴급시에 급수하기 위한 예비 급수설비를 비치할 것④ 연속주조기의 수냉장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 주형의 재료는 순도가 높은 동이나 그 밖의 열전도가 좋은 것을 사용할 것2. 주형은 수냉장치의 작동 중 내부에 공기 또는 냉각수의 체류 등이 생기지 않는 구조로 한 것3. 주형과 다미바와의 틈 사이는 불연성 재료로 막을 것4. 급수능력은 배수능력과 동등 이상의 것으로 할 것5. 급배수용의 배관·밸브·계기 등은 작업상의 상면에 근접하여 설치하지 말 것6. 분무장치에는 분무된 물이 핏트에 체류되는 것을 방지하기 위해 그 부근에 칸막이판 등을 설치할 것7. 제어실·조작실 등에는 냉각수의 온도 및 유량을 감시하는 장치 및 냉각수의 온도 또는 유량이 이상 상태일 경우에 경보를 발할 수 있는 장치를 마련할 것8. 정전·단수 등의 긴급 시에 급수하기 위한 예비 급수설비를 비치할 것⑤ 큐포라의 수냉장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 샤워식 노체 수냉장치에 있어서는 로체 수냉부에 물이 모두 소비되는 것을 방지하기 위한 기구 등을 마련하고, 냉각수의 배출을 용이하게 하기 위해 배수된 물을 받는 상자 등을 마련할 것2. 물이 모두 소비되는 것을 방지하기 위한 기구·배수된 물을 받는 상자 등은 분진 등의 퇴적의 상태를 용이하게 확인 할 수 있고, 청소하기 쉬운 구조로 할 것3. 자켓식 로체 수냉장치 및 수냉풍구는 수냉장치의 작동 중 내부에 공기 또는 냉각수의 체류 등이 생기지 않는 구조로 할 것4. 자켓식 로체 수냉장치 및 수냉풍구의 급배수용 배관·밸브·계기 등은 전로 경주장치, 슬러그 제거 장치 등의 기기의 부근, 운반통로의 부근 등에는 설치하지 말 것5. 자켓식 로체 수냉장치 및 수냉풍구의 급수능력은 배수능력과 동등 이상의 것으로 할 것6. 배수구는 배수의 상태가 용이하게 감시되는 위치에 설치할 것. 다만, 배수의 상태를 감시하기 위한 별도의 감시장치를 마련한 경우에는 그러하지 아니하다.7. 수냉장치에는 정전·단수 등의 긴급 시에 급수하기 위한 예비 급수설비를 비치할 것', '제4조(광재처리장) 광재처리장은 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 상면은 경사지고 광재분쇄물 등을 깔아서 배수를 좋게할 것2. 용융고열물을 냉각시키기 위한 살수장치를 마련할 것3. 살수장치는 용융고열물의 열에 의한 영향을 받지 않는 위치에 마련할 것4. 용융고열물에 접촉되는 위험을 방지하기 위한 경보장치·차단기 등을 마련할 것', '제3장  용융고열물의 취급', '제5조(용융고열물과 접촉하는 물체의 건조) ① 내화물 등의 건조와 관련하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.1. 내화물 등을 노용기 등에 내장한 경우는 해당 내화물 등을 건조할 것2. 내화물 등의 건조에 있어서는 국부가열 및 급속한 가열을 행하지 않도록 할 것3. 내장한 내화물 등의 건조를 끝낸 노용기 등은 건조 하지 않은 것과 구별하고 작업용수 또는 빗물의 침수·관수 등이 없도록 보관할 것4. 내화물 등을 내장한 노용기 등을 사용하는 경우는 해당 내화물 등에 수분이 밀착되어 있지 않은 것을 확인할 것② 첨가물 및 첨입물의 건조와 관련하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.1. 금속부스러기·석회 등의 첨가물을 용융고화물에 투입하는 경우는 해당 첨가물을 건조할 것2. 온도측정기구·제재기구 등의 기구를 용융고열물에 침입할 경우는 당해 기구에 수분이 부착되지 않은 것을 확인할 것', '제6조(경동장치 및 급배수용 밸브의 조작) ① 경동장치의 조직과 관련하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.1. 경동장치를 조작하는 경우에는 다음 각목에 따를 것가. 경동 장치의 부근에 물이 체류되어 있지 않은 것을 확인 할 것나. 용융고열물의 출탕구와 해당 용융고열물을 받아 넣을 용기와의 위치관계를 확인할 것다. 용융고열물을 받아 넣을 용기의 내부에 수분이 부착되어 있지 않은 것을 확인할 것라. 급격히 경동하지 않을 것2. 래들·저장로·경련로 등의 경동작업을 2명 이상이 할 경우에는 신호자를 정하고 그 사람의 신호에 따를 것② 급배수 시 다음 각 호에 따라 실시하여야 한다.1. 수냉장치는 각 장치마다 급배수용 밸브의 조작에 관한 작업기준을 정하여 이에 따라 조작할 것2. 유량계 또는 압력계에 따라 냉각수의 유량을 확인할 것3. 급배수용의 배관의 형상·구조 등에 이상이 없음을 확인할 것', '제7조(고열의 광재의 처리) 고열의 광재 처리 시는 다음 각 호에 따라야 한다.1. 고열의 광재의 투기 및 냉각을 행하는 시간·장소·순서와 그 밖의 처리에 관한 작업계획을 정하여 해당 계획에 따라 작업을 실시할 것2. 고열의 광재를 투기하는 장소에 물이 체류되어 있지 않음을 확인할 것3. 광재 대차 등을 운전할 때는 급발진 또는 급제동을 하지 않을 것4. 불도저 또는 그 밖의 광재의 처리에 사용하는 기계의 운전에 관한 작업기준을 정하고 이에 따라 운전할 것', '제4장 점검보수', '제8조(점검보수) ① 핏트·수냉장치·광재처리장 등에 대하여 별표에서 정하는 바에 따라 정기적으로 점검을 실시하여야 한다.② 제1항에 따른 점검결과, 이상을 발견한 때는 즉시 보수 등 필요한 조치를 하여야 한다.', '제9조(재검토기한) 고용노동부 장관은 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


개정문

⊙고용노동부 고시 제2020-50호 

  철강업에 있어서 수증기 폭발 및 고열물 접촉위험방지를 위한 기술상의 지침 일부를 다음과 같이 개정한다. 

    2020년 1월 14일 

          고용노동부장관 

철강업에 있어서 수증기 폭발 및 고열물 접촉위험 방지를 위한 기술상의 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “「산업안전보건법」 제27조”를 “「산업안전보건법」 제13조”로 한다.

          부칙

이 고시는 2020년 1월 16일부터 시행한다.


별표


부칙

['부칙 제1조(시행일) 이 고시는 2009년 9월 25일부터 시행한다.제2조(종전 고시의 폐지) 종전의 철강업에있어서수증기폭발및고열물접촉위험방지를위한기술상의지침은 이를 폐지한다.', '부칙 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 2020년 1월 16일부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20090925', '20120925', '20150925', '20200114'] (공포번호: ['2009-40', '2012-91', '2015-60', '2020-50'])