# 국립생물자원관 전기안전관리규정
(행정규칙구분=예규, 공포일자=20180306, 시행일자=20180306, 소관부처=국립생물자원관)
행정규칙번호: 172
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 국립생물자원관 전기안전관리규정
행정규칙종류: 예규
발령일자: 20180306
발령번호: 172
시행일자: 20180306
소관부처: 국립생물자원관
담당부서기관: 국립생물자원관(운영관리과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1장 총  칙', '제1조(목적) 본 규정은 「전기사업법」(이하 "법"이라 한다)시행규칙 제44조제2항 및 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 제3조에 따라 국립생물자원관(이하 "자원관"이라 한다) 전기설비에 대한 공사·유지 및 운용의 안전관리에 필요한 제반사항을 정하여 자원관의 인적·물적 자원에 대한 사고 또는 재해를 미연에 방지하여 직원의 생명을 보호하고 자원관의 재산을 유지·보전함을 목적으로 한다.', '제2조(적용범위) ① 본 규정은 법 제73조에 따라 전기안전관리자로 선임된 자 및 전기설비의 공사·유지 및 운용에 종사하는 자(이하 "종사자"라 한다)의 안전관리활동에 대해 적용한다.② 전기안전관리자의 관리범위는 「전기공급약관」제27조에 따른 수급지점을 기준으로 수용가측 전기설비를 대상으로 한다.③ "전기설비"라 함은 자원관 구역 내에 설치되어 있는 변전, 배전, 발전, 조명시설 등 모든 전기시설 및 기구를 포함한다.', '제3조(준용규정) 본 규정에 정하지 아니한 사항은 법을 준용한다.', '제2장 안전관리 운영체계', '제4조(전기안전관리자의 선임 등) ① 국립생물자원관장(이하 "관장"이라 한다)은 법 제73조에 따라 전기설비의 공사 유지 및 운용에 관한 안전관리를 수행하기 위하여  「국가기술자격법」에 따른 전기분야의 기술자격을 취득한 사람 중에서 전기안전관리자를 선임하여야 한다.② 관장은 제1항에 따른 전기안전관리자를 선임 또는 해임하거나 전기안전관리자가 퇴직한 경우에는 지체없이 이를 해당관청에 신고해야 하며, 해임 또는 퇴직한 날로부터 30일 이내에 선임하여야 한다.', '제5조(안전관리업무 조직 등) ① 전기설비의 공사·유지 및 운영을 위한 안전관리 조직체계도는 별표 1과 같다.② 종사자는 전기안전관리자가 전기설비의 안전 확보를 위해 지시하는 사항을 따라야 한다.③ 관장은 전기안전관리자가 법 제73조의4 및 같은 법 시행규칙 제46조에서 정하는 안전관리교육을 받을 수 있도록 지원하고, 전기안전관리자 선임에 따른 협회비, 교육비 등 각종 비용에 대한 지원을 하여야 한다.', '  제3장 전기설비 안전관리', '제6조(점검계획 수립) 전기안전관리자는 다음의 점검계획을 수립하고 시행하여야 한다.1. 전기설비의 유지관리를 위한 일상의 운전감시업무·점검 및 행정업무에 대한 계획2. 전기설비의 이상 유·무를 판단하기 위하여 법정검사와 자체점검을 구분한 계획3. 부하기기의 안정적인 전력공급 및 원활한 작동을 위한 일상점검, 정기점검, 정밀점검 계획4. 전체 전기설비의 안정적인 운전을 위한 감시·제어시스템의 점검계획5. 비상시 신속한 복구 및 피해를 최소화하기 위하여 전기설비의 비상조치사항에 대한 계획', '제7조(안전점검 및 측정) ① 전기설비의 안전관리를 위한 점검은 일상점검·정기점검·정밀점검으로 구분하고, 점검 종류별 측정 주기는 별표 2와 같다.② 제1항의 점검종류별 점검·시험·측정기록표는 별지 제1호서식부터 제12호서식과 같다.③ 제1항에 따른 점검·측정 시 정밀점검 항목 중 정기검사 대상 점검항목은 정기검사를 받은 당해 연도의 경우 정기검사로 해당 정밀점검을 대체할 수 있다.④ 전기안전관리자는 정전으로 인하여 생명·안전 및 연구실피해 등이 우려되는 시설에 대하여 정전이 수반되는 점검·측정을 하고자 하는 경우 연구실 담당자와 협의하여 누설전류 측정 등 무정전 점검으로 대체할 수 있다.⑤ 관장은 필요한 경우 정밀진단장비와 인력을 갖춘 외부 전문기관 및 진단업체에 점검을 의뢰하여 정밀점검을 대체할 수 있다.', '제8조(점검에 관한 기록·보존) ① 전기안전관리자는 제7조제1항에 따라 실시한 점검내용을 다음 각 호와 같이 기록·보존하여야 한다.1. 점검자2. 점검 연월일, 설비명(기관명) 및 설비용량3. 점검항목별 기준치 및 측정치, 그 밖에 점검 활동 내용 등4. 점검의 결과5. 그 밖에 전기설비 안전관리에 관한 의견② 전기안전관리자는 제1항에 따라 기록한 서류를 전기설비 설치장소 또는 운영관리과에서 비치하고, 그 기록서류를 4년간 보존 하여야 한다.', '제9조(부적합설비 등의 조치) ① 전기안전관리자는 검사 및 점검 결과가 전기설비기술기준에 적합하지 않을 때에는 부적합 전기설비의 수리·개조·보수 등 필요한 조치를 취하여야 한다.② 전기안전관리자는 제1항의 조치가 취해지기 전에 전기설비의 운용에 따른 안전 확보를 위해 필요한 경우 전기설비의 사용을 일시정지하거나 제한할 수 있다.③ 전기안전관리자는 전기설비기술기준에 적합하지 아니한 전기설비 중 경미한 수리(「전기공사업법」제3조제1항 단서에 따른 경미한 전기공사에 한한다)가 필요할 경우에는 직접 수리할 수 있다.④ 관장은 전기안전관리자가 안전관리를 위해 제1항 및 제2항의 의견을 제시하는 경우에는 이를 들어야 한다.', '제10조(계측장비 교정 등) ① 전기안전관리자는 전기설비의 유지·운용 업무를 위해 별표 3에서 정하는 계측장비의 점검주기에 따라 주기적인 점검을 하고 필요시 교정을하여야 한다.② 전기안전관리자는 안전장구의 성능이 적정하게 유지될 수 있도록 시험을 하여야 하며, 안전장구에 대한 외관점검 등을 자체적으로 시험하고 별표 4에 따라 그 기록을 보관하여야 한다.', '제11조(전기설비의 운전·조작) ① 전기안전관리자는 전기설비의 운전·조작 또는 이에 대한 업무를 수행하여야 한다② 전기안전관리자가 부재 등의 사유로 전기설비의 운전·조작을 할 수 없는 경우에는 전기안전관리자에게 지도 훈련을 받은 자 중 1명을 지정하여 전기안전관리자의 지시에 따라 업무를 수행하도록 한다.③ 전기안전관리자는 별표 5에 따라 전기설비 정전 · 복전 시 및 사고 발생 시 대응매뉴얼을 수립하고 시행하여야 한다.', '제4장 안전관리교육', '제12조(안전관리교육) ① 전기안전관리자는 1년에 2회 이상 종사자를 대상으로 전기안전과 사고예방, 사고시의 대처요령 및 전기사용 합리화 등을 내용으로 하는 안전관리교육을 실시 하여야 한다.② 관장은 교육의 전문성 제고를 위하여 필요한 경우 전문강사를 초빙하거나 전문교육기관에 위탁교육을 실시할 수 있다.③ 전기안전관리자는 제1항에 따른 안전관리교육을 관내에서 실시하기 어려운 경우 관내 게시판 등에 교육자료를 게시하는 방법 등으로 갈음할 수 있다.', '  제5장 전기사고 예방', '제13조(안전장구의 사용) ① 전기안전관리자 및 종사자는 전기 작업상 필요한 안전장구를 반드시 착용하고 작업하여야 한다.② 전기안전관리자 및 종사자는 안전장구의 위치, 사용법, 성능 등을 숙지하고 그 사용범위를 초과하여 사용하지 않도록 하여야 한다.', '제14조(위험표시) 전기안전관리자는 수배전실 등 고압전기설비가 설치되어 있는 장소로써 위험하다고 인정되는 곳에는 사람의 주의를 환기할 수 있는 위험표시를 하여야 한다.', '제15조(출입제한 및 예방조치) 전기안전관리자는 수전, 변전, 배전시설 등이 설치되어 있는 구역에는 관계자외의 무단출입을 금하는 조치를 강구하고 각종 안전장치 및 소화설비 등을 효과적으로 배치하여 항상 정상적인 기능을 유지할 수 있도록 점검·관리하여야 한다.']


별표

별표 0001: 전기설비 안전관리 조직 체계도

[별표 1]

전기설비 안전관리 조직 체계도

      ┏━━━━━━━━━━━┓                

      ┃관      장            ┃                

      ┗━━━━━━━┳━━━┛                

                      ┃                        

      ┏━━━━━━━┻━━━┓                

      ┃운영관리과장          ┃                

      ┗━━━━━━━━┳━━┛                

                        ┃                      

      ┏━━━━━━━━┻━━┓                

      ┃서무팀 팀장           ┃                

      ┗━━━━━━━━┳━━┛                

                        ┃                      

      ┏━━━━━━━━┻━━┓                

      ┃전기설비 담당자       ┃                

      ┗━━━━━━━━┳━━┛                

                        ┃                      

      ┏━━━━━━━━┻━━┓                

      ┃전기안전관리자        ┃                

      ┗━━━━━━━━┳━━┛                

                        ┃                      

    ┏━━━━━━━━━┻━━━┓              

    ┃                          ┃              

┏━┻━━━━━━┓        ┏━┻━━━━━━┓

┃전기 주간 근무자┃        ┃전기 교대 근무자┃

┗━┳━━━━━━┛        ┗━┳━━━━━━┛

    ┃                          ┃              

┏━┻━━━━━━┓        ┏━┻━━━━━━┓

┃통신 주간 근무자┃        ┃전기 교대 근무자┃

┗━━━━━━━━┛        ┗━┳━━━━━━┛

                                ┃              

                            ┏━┻━━━━━━┓

                            ┃전기 교대 근무자┃

                            ┗━━━━━━━━┛

전기설비관련 유관기관

┏━━━━━━━━┯━━━┓

┃기 관 명        │비 고 ┃

┣━━━━━━━━┿━━━┫

┃한국전력공사    │      ┃

┠────────┼───┨

┃한국전기안전공사│      ┃

┠────────┼───┨

┃소방서          │      ┃

┠────────┼───┨

┃한국가스안전공사│      ┃

┗━━━━━━━━┷━━━┛

 ※ 전기설비 안전관리 조직 및 유관기관 연락처는 종사자가 근무하는 실에 게시하여 비상연락이 상시 유지 될 수 있도록 한다. 

별표 0002: 점검 종류별 측정주기

[별표 2]

점검 종류별 측정주기

자체점검: ○, 외주점검: ◎, 정밀점검: ●

┌────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───────┐

│구    분                        │1월 │2월 │3월 │4월 │5월 │6월 │7월 │8월 │9월 │10월│11월│12월│점검주기      │

│                                │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(기록서식)    │

├──┬─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│일상│전기실,EPS실 외관점검     │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │1일1회        │

│점검├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤(별지 제1호)  │

│    │전기실 ACB 부하전류 확인  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │(#1∼#4)      │

│    │                          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(별지 제2호)  │

├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│전기│외관 점검 및 부하측정     │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │월1회         │

│설비│                          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(별지 제3호)  │

├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│저  │절연 저항 측정            │    │    │    │    │    │    │    │    │    │●  │    │    │년1회         │

│압  │                          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(별지 제4호)  │

│반  ├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│    │접지 저항 측정            │    │    │    │○  │    │    │    │    │    │●  │    │    │반기1회       │

│    │                          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(별지 제9호)  │

│    ├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│    │적외선 열화상 측정        │    │○  │    │    │○  │    │    │○  │    │●  │    │    │분기1회       │

│    │                          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(별지 제4호)  │

├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│고  │절연및접지저항, 절연내력  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │●  │    │    │년1회         │

│압  │                          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(별지 제5호)  │

│반  ├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│    │적외선 열화상 측정        │○  │    │    │○  │    │    │○  │    │    │●  │    │    │분기1회       │

│    │                          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(별지 제9호)  │

│    ├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│    │전원품질분석              │    │    │    │    │    │    │    │    │    │●  │    │    │년1회         │

│    │                          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(별지 제10호) │

├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│변  │절연저항 측정             │    │    │    │    │    │    │    │    │    │●  │    │    │년1회         │

│압  │                          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(별지 제6호)  │

│기  ├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│    │적외선 열화상 측정        │○  │    │    │○  │    │    │○  │    │    │●  │    │    │분기1회       │

│    │                          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(별지 제9호)  │

├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│보호│계전기 및 차단기 동작시험 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │●  │    │    │년1회         │

│장치│                          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(별지 제7호)  │

├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│비상│무부하 운전               │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │월1회         │

│발전├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤(별지 제8호)  │

│설비│UPS 작동상태 점검         │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │              │

│    ├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤              │

│    │축전지/충전장치           │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │◎  │              │

│    ├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│    │절연,접지저항 측정        │    │    │    │    │    │    │    │    │    │●  │    │    │반기1회       │

│    │                          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(별지 제8호)  │

├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│제어│최대수요전력 제어PC점검   │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │월1회         │

│설비│                          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(별지 제11호) │

│    ├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│    │조명제어 차단기,계전기점검│○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │○  │월1회         │

│    │                          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(별지 제11호) │

├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┤

│안전│전기설비 안전 점검        │    │    │○  │    │    │○  │    │    │○  │    │    │○  │분기1회       │

│점검│                          │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │(별지 제12호) │

└──┴─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───────┘

별표 0003: 계측장비 점검 및 시험주기

[별표 3]

계측장비 점검 및 시험주기

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┓

┃구    분                              │점검주기│비고    ┃

┠──┬────────────────┼────┼────┨

┃계측│적외선 열화상 카메라            │1년     │작동점검┃

┃장비├────────────────┼────┼────┨

┃점검│절연저항 측정기(1,000V, 2,000㏁)│1년     │작동점검┃

┃    ├────────────────┼────┼────┨

┃    │절연저항 측정기(500V, 100㏁)    │1년     │작동점검┃

┃    ├────────────────┼────┼────┨

┃    │접지저항 측정기                 │1년     │작동점검┃

┃    ├────────────────┼────┼────┨

┃    │클램프미터                      │1년     │작동점검┃

┣━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━┫

┃안전│특고압 COS 조작봉               │1년     │외관점검┃

┃장구├────────────────┼────┼────┨

┃시험│저압검전기                      │1년     │작동점검┃

┃    ├────────────────┼────┼────┨

┃    │고압?특고압 검전기             │1년     │작동점검┃

┃    ├────────────────┼────┼────┨

┃    │고압절연장갑                    │1년     │외관점검┃

┃    ├────────────────┼────┼────┨

┃    │절연장화                        │1년     │외관점검┃

┃    ├────────────────┼────┼────┨

┃    │절연안전모                      │1년     │외관점검┃

┗━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┛

별표 0004: 안전장구, 계측장비 관리기록표

[별표 4]

안전장구 관리기록표

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃보관장소:            점검일   년 월 일                            ┃

┠───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┨

┃품 명 │규    격│제 작 사│외관점검│작동점검│점 검 자│비   고 ┃

┠───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨

┃      │        │        │        │        │        │        ┃

┠───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨

┃      │        │        │        │        │        │        ┃

┠───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨

┃      │        │        │        │        │        │        ┃

┠───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨

┃      │        │        │        │        │        │        ┃

┠───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨

┃      │        │        │        │        │        │        ┃

┠───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨

┃      │        │        │        │        │        │        ┃

┗━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

계측장비 관리기록표

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃보관장소:            점검일   년 월 일                            ┃

┠───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┨

┃품 명 │규    격│제 작 사│외관점검│작동점검│점 검 자│비   고 ┃

┠───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨

┃      │        │        │        │        │        │        ┃

┠───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨

┃      │        │        │        │        │        │        ┃

┠───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨

┃      │        │        │        │        │        │        ┃

┠───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨

┃      │        │        │        │        │        │        ┃

┠───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨

┃      │        │        │        │        │        │        ┃

┗━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

                                                        ┏━┯━━━━━┯┯┓

┃확│안전관리자││┃

┃인│          ││┃

┗━┷━━━━━┷┷┛

별표 0005: 전기설비 정전·복전 및 사고 발생 시 대응 매뉴얼

[별표 5]

전기설비 정전·복전 및 사고 발생 시 대응 매뉴얼

【 정전 시 】

1. 정전 시 연구관리동 지하1층 발전기 가동상태 확인

 - 발전기 정격전압(380V), 주파수(60Hz), RPM(1800rpm)등 발전기 상태 확인 및 발전기 메인차단기 투입 확인

2. 동력 비상발전라인(LV-10, LV-11) 자동절환스위치(ATS) 자동투입(절체) 확인 및 자동투입 되지 않은 경우 수동 투입

3. 전등, 전열 비상발전라인(LV-2, LV-13) 차단기 수동 투입 후(자동절환스위치 없음) 전력 공급 상태 확인

 - 차단기 수동 투입 전 한전 측 차단기 OFF 후, 비상발전라인 차단기 ON 시켜야 함.

4. 전산실용 및 자동제어용 UPS 비상전원 정상 투입여부 확인 (비상전원운전)

5. 정전 원인 파악·조치 및 보고

 - 자원관 전기설비 원인: 사고원인 파악 및 선(先)조치 후 지휘계통 보고

 - 한국전력측 원인: 정전원인·복전시간 파악 후 지휘계통 보고 (국번없이 123) 

  ※ 야간·공휴일에는 당직자 및 방호근무자에게 선(先)보고 후 지휘계통 보고 

6. 비상발전기에 의해 공급받는 전기설비의 정상 작동여부 현장 확인

【 복전 시 】

1. 수변전실 특고압반(SHV-1) 한전 전원 투입(램프 ON상태) 유, 무 확인

2. 수변전실 특고압반 차단기(SHV-4, 5, 6, SV-3) 순차적 투입

 - 각 판넬 계전기 리셋 후 차단기 투입

3. 발전기 정지 상태 확인

 - 특고압반 차단기 투입하면 발전기 자동으로 정지(약1분간 공회전후 정지)

4. 수변전실 비상라인(LV-10,11) 자동절환스위치(ATS) 한전 전원 투입(절체)여부 확인

 - 자동으로 투입되지 않으면 수동으로 투입

5. 수변전실 비상라인(LV-2, 13) 한전 측 차단기 수동 투입 후 전력 복구 상태 확인

 - 비상발전라인 차단기 OFF 시킨 후, 한전 측 차단기 ON 투입

6. 전산실용 및 자동제어용 UPS 상용전원 정상 투입여부 확인 (상용전원운전)

7. 자원관 전기설비 전체 정상 작동여부 확인 

8. 복전 상황 보고

 - 복전 상황 지휘계통 보고

 ※ 야간·공휴일에는 당직자 및 방호근무자에게 선(先)보고 후 지휘계통 보고 

【 감전 등 사고 발생 시 】

 1. 재해자의 구출

  가. 재해자가 감전된 계통의 전원을 차단한다.

  나. 접촉된 전기설비로부터 격리시킨다.

  다. 구출자가 감전되거나 피해자가 2차적인 재해를 입지 않도록 주의한다.

 2. 재해자의 상태관찰

  가. 재해자의 의식이 있는지는 귀에 대고 큰소리로 불러보거나, 볼을 두드리거나, 꼬집어서 의식이 있는지 없는지 본다.

  나. 재해자의 입이나 코에 손을 가까이 대어 보거나 종이를 대어 호흡이 있는지 살펴본다.

  다. 재해자의 손목이나 목의 동맥을 짚어서 맥박이 있는지 살펴본다.

  라. 재해자의 출혈상태나 출혈부위를 살펴본다.

  마. 재해자가 골절된 곳은 없는지 살펴본다.

 3. 응급처치

  가 기도의 확보

   의식이 없으면 기도가 막히지 않도록 혀를 꺼내주고 입속에 이물질이 있으면 제거하여 주고 호흡이 쉽도록 아래턱을 들어 올려준다.

  나. 인공호흡

   호흡이 정지된 후에 1분 이내에 인공호흡을 실시하면 소생률이 95%, 3분이내면 75%, 4분이내면 50%, 6분이내면 25% 정도로 빠를수록 좋다. 인공호흡은 매분 12～15회로 그 자리에서 30분 이상을 실시한다. 만약 호흡이 멎었다고 병원으로 옮기려고만 하면 시간을 놓쳐서 생명을 잃기가 쉽다.

  다. 심장마사지

   감전사고시 외상이 없는데도 즉사하는 것은 심실세동 때문이다. 맥박이 없으면 호흡도 정지되어 있으므로 인공호흡과 동시에 심장마사지를 한다. 이를 심폐소생술이라 하는데 재해자를 평평한 곳에 눕히고 인공호흡과 동시에 심장부근을 서서히 눌렀다가 갑자기 힘을 빼는 동작을 바로 한다. 뇌에 산소공급이 9분 이상 중단되면 돌이킬 수 없는 심각한 손상이 시작되기 때문이다.

 4. 현장보존

   재해자를 구출하고 응급처치를 하기 위해 어지럽혀진 상태 그대로, 수사기관에서 현장조사가 끝나고 정리해도 좋다는 지시가 있을 때까지 현장을 보존해야 불필요한 오해를 사지 않는다.

 5. 기타 대응방법

  가. 흥분하거나 당황하지 말고 사고내용(과부하, 지락, 단락, 화재, 폭발, 낙뢰, 감전 등)을 파악한다.

  나. 사고범위(부하설비, 분전함, 간선, 배전반, 변압기, 수전설비 등)를 파악한다.

  다. 보고범위(내부수습, 부서장 이상보고 등)를 결정한다.

  라. 전력기술인협회 등 외부기관 협조를 구할 것인지 여부를 결정한다.

  마. 내부수습이 가능한 정도의 사고는 즉시 사고복구에 착수한다.

  바. 상급자에 보고하는 경우에는 그 지시에 따른다.

 6. 중대사고의 통보

  감전사고로 사망 2명 이상 또는 부상 3명 이상 발생한 경우 관장은 산업통상자원부장관에게 사고 발생 후 24시간 이내에 전화 또는 팩스를 이용하여 통보하고, 15일 이내에 아래 별지 서식에 따라 통보하여야 한다.

  ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃구    분│사고규모 (법 제96조의3 및 시행규칙 제50조의3) ┃

┠────┼───────────────────────┨

┃감전사고│ㆍ 사망 2명 이상 / 부상 3명 이상              ┃

┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0001: 전기설비 외관점검 결과 기록표(특고압수전설비)

[별지 제1호 서식 #1] 

전기설비 외관점검 결과 기록표(특고압수전설비)

 특별고압수전설비점검표 

                                                                                                                                  ┌─┬─────┐

│확│안전관리자│

│인├─────┤

│  │          │

└─┴─────┘

20   년    월   일

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│점    검    기    준                                    │점    검    일    자                                                                                                      │

├────┬───────┬─┬─┬───────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤

│점검부위│점검항목      │운│휴│판정기준              │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│

├────┼───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│모선    │동판지지애자  │o │o │이물질 여부           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │와 지지부분   │  │  │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │동판과 분기점 │o │o │과열상태 확인         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │접속의 안전   │  │  │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├────┼───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│수전반  │계측기 및     │o │o │외관상태 확인         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│GIPAM   │보호계전기    ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │적정지시상태          │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │파손여부              │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │S/W로 확인 부정확 여부│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │정상작동상태 확인     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │o │조작표시램프이상유무  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├────┼───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│계기용  │본체 외부     │o │o │누유 및 누기유무      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│및 PT   ├───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │소음          │o │  │이상소음 발생여부     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │온도계        │o │o │적정지시 상태         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├────┼───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│고압    │계측기 및     │o │o │외관상태 확인         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│GIPAM   │보호계전기    ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │적정지시상태          │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │파손여부              │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │S/W로 확인 부정확 여부│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │정상작동상태 확인     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │o │조작표시램프 이상유무 │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├────┼───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │  │확│점검자                │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              │  │인│                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

└────┴───────┴─┴─┴───────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

별표 0001: 전기설비 외관점검 결과 기록표(저압수전설비)

[별지 제1호 서식 #2] 

전기설비 외관점검 결과 기록표(저압수전설비)

 저압수전설비점검표 

                                                                                                                                  ┌─┬─────┐

│확│안전관리자│

│인├─────┤

│  │          │

└─┴─────┘

20   년    월   일

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│점    검    기    준                                    │점    검    일    자                                                                                                      │

├────┬───────┬─┬─┬───────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤

│점검부위│점검항목      │운│휴│판정기준              │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│

├────┼───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│모선    │동판지지애자  │o │o │이물질 여부           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │와 지지부분   │  │  │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │동판과 분기점 │o │o │과열상태 확인         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │접속의 안전   │  │  │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├────┼───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│수전반  │계측기 및     │o │o │외관상태 확인         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│GIPAMⅡ │보호계전기    ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │적정지시상태          │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │파손여부              │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │S/W로 확인 부정확 여부│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │정상작동상태 확인     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │o │조작표시램프 이상유무 │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├────┼───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│리액터및│본체 외부     │o │o │누유 및 누기 유무     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│콘덴서  │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │이상소음 발생 여부    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │o │이상진동 발생 여부    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │o │부식 및 변색 여부     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │o │과열상태 확인         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │배부름        │o │  │배부름 상태           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │접속단자부분  │o │  │변형 및 변색 여부     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├────┼───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│차단기  │접속점        │o │  │과열 및 변색 유무     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │접촉점        │o │  │아크발생 여부         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │냄새          │o │o │이상냄새 발생여부     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├────┼───────┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │  │확│점검자                │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              │  │인│                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

└────┴───────┴─┴─┴───────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

별표 0001: 전기설비 외관점검 결과 기록표(EPS실)

[별지 제1호 서식 #3] 

전기설비 외관점검 결과 기록표(EPS실)

 EPS일일점검표 

                                                                                                                                  ┌─┬─────┐

│확│안전관리자│

│인├─────┤

│  │          │

└─┴─────┘

20   년    월   일

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│점    검    기    준                                      │점    검    일    자                                                                                                      │

├────┬───────┬─┬─┬────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤

│점검부위│점검항목      │운│휴│판정기준                │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│

├────┼───────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│분전함  │분기 S/W      │o │  │파손여부 확인           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │내부배선      │o │o │정리정돈 상태           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │시건장치 상태 │o │o │안전개폐 상태           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │마그넷트S/W   │o │  │접촉불량 상태           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │접속단자      │o │o │탈락 및 부착 상태       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │전선          │o │  │과열발생 여부           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │소음          │o │  │이상소음 발생여부       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │조작회로점멸  │o │o │점멸상태 확인           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │표시등        │  │  │                        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │배선          │o │  │단선 및 단락 유무       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├───────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │차단기상태    │o │o │전선피복손상 및 지지상태│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │과열발생 여부           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │아크발생 여부           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              ├─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │o │  │이상소음발생 여부       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├────┼───────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │              │  │확│점검자                  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │              │  │인│                        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

└────┴───────┴─┴─┴────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

별표 0001: 전기설비 외관점검 결과 기록표(MCC설비)

[별지 제1호 서식 #4] 

전기설비 외관점검 결과 기록표(MCC설비)

 MCC 일일점검표 

                                                                                                                                  ┌─┬─────┐

│확│안전관리자│

│인├─────┤

│  │          │

└─┴─────┘

20   년    월   일

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│점    검    기    준                                    │점    검    일    자                                                                                                      │

├────┬──────┬─┬─┬────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤

│점검부위│점검항목    │운│휴│판정기준                │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│

├────┼──────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│MCC     │배선        │  │  │단선 및 단락 유무       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│내부    │            ├─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│및      │            │  │  │피복상태                │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│외부    │            ├─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │            │  │  │과열발생 여부           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├──────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │차단기      │  │  │전선피복손상및지지상태  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │            ├─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │            │  │  │과열 발생 여부          │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │            ├─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │            │  │  │아크 발생 여부          │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │            ├─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │            │  │  │이상소음 발생 여부      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├──────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │마그네트S/W │  │  │접촉불량 상태           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │            ├─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │            │  │  │계전기 상태             │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├──────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │표시램프    │  │  │표시램프점등 상태       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├──────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │스위치      │  │  │스위치 정상상태         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├──────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │콘덴서      │  │  │콘덴서이음,이취,배선상태│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├──────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │열동계전기  │  │  │접촉불량 상태           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │            ├─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │            │  │  │동작상태 정상 여부      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        ├──────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │퓨즈        │  │  │퓨즈상태 정상 여부      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

├────┼──────┼─┼─┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│        │            │  │확│점검자                  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│        │            │  │인│                        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

└────┴──────┴─┴─┴────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

별표 0002: 수변전일지

[별지 제2호 서식] 

별표 0003: 전기설비 점검결과 기록표

[별지 제3호 서식] 

전기설비 점검결과 기록표

  설비명(상호) :                    

─────────────────  

  1. 기본사항                       

┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━┓

┃수전전압/용량 │             V/           ㎾│발전전압/용량 │          V/         ㎾ │태양광│          ㎾┃

┠───────┼┬┬┬┬┬┬┬───────┼───────┼┬───────────┴┬──┴──────┨

┃점검일자      ││││││││              │점검종별      ││점검횟수                │                  ┃

┗━━━━━━━┷┷┷┷┷┷┷┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛

2. 점검내역                                                              

┏━━━━━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━┯━━┯━━━━━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━┯━━━┳━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━┓

┃저 압 설 비       │점검│설비현황│부적합│개수│특고(고압)설비    │점검│설비현황│부적합│개수  ┃구  분              │전압│전류│누설┃

┃                  │결과├─┬──┤수  량│수량│/저압설비         │결과├─┬──┤수  량│수량  ┃                    │(V) │(A) │전류┃

┃                  │판정│증│감  │      │    │                  │판정│증│감  │      │      ┃                    │    │    │(㎃)┃

┠─────────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───╂────────┬─┼──┼──┼──┨

┃인 입 구 배 선    │    │  │    │      │.   │가 공 전 선 로    │    │  │    │      │2     ┃측정개소 :      │A │    │    │    ┃

┠─────────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───┨                ├─┼──┼──┼──┨

┃배 ?  분 전 반   │    │  │    │      │88  │지 중 전 선 로    │    │  │    │      │2     ┃                │B │    │    │    ┃

┠─────────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───┨                ├─┼──┼──┼──┨

┃배 선 용 차 단 기 │    │  │    │      │371 │수배전용개폐기    │    │  │    │      │2     ┃                │C │    │    │    ┃

┠─────────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───┨                │  │    │    │    ┃

┃누 전 차 단 기    │    │  │    │      │1153│배 선 (모 선)     │    │  │    │      │.     ┃                ├─┼──┼──┼──┨

┠─────────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───┨                │N │    │    │    ┃

┃개 폐 기          │    │  │    │      │4   │피 뢰 기          │    │  │    │      │6     ┠────────┼─┼──┼──┼──┨

┠─────────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───┨측정개소 :      │A │    │    │    ┃

┃배 선             │    │  │    │      │.   │변 성 기          │    │  │    │      │17/166┃                ├─┼──┼──┼──┨

┃                  │    │  │    │      │    │                  │    │  │    │      │      ┃                │B │    │    │    ┃

┠─────────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───┨                ├─┼──┼──┼──┨

┃전 동 기          │    │  │    │      │192 │전 력 퓨 즈       │    │  │    │      │9     ┃                │C │    │    │    ┃

┠─────────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───┨                ├─┼──┼──┼──┨

┃전 열 설 비       │    │  │    │      │.   │변 압 기          │    │  │    │      │3     ┃                │N │    │    │    ┃

┠─────────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───╂────────┼─┼──┼──┼──┨

┃용 접 기          │    │  │    │      │.   │수 배 전 반       │    │  │    │      │12/22 ┃측정개소 :      │A │    │    │    ┃

┠─────────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───┨                ├─┼──┼──┼──┨

┃콘 덴 서          │    │  │    │      │190 │계 전 기 류       │    │  │    │      │4/15  ┃                │B │    │    │    ┃

┠─────────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───┨                ├─┼──┼──┼──┨

┃조 명 설 비       │    │  │    │      │.   │차 단 기 류       │    │  │    │      │4/15  ┃                │C │    │    │    ┃

┠─────────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───┨                ├─┼──┼──┼──┨

┃구 내 전 선 로    │    │  │    │      │.   │전 력 용 콘 덴 서 │    │  │    │      │/3.   ┃                │N │    │    │    ┃

┠─────────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───╂────────┼─┴──┴──┴──┨

┃기 타 설 비       │    │  │    │      │1   │보 호 설 비       │    │  │    │      │.     ┃역률(%)         │?주간:    ?심야:  ┃

┠──┬──────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───╂────────┼──────────┨

┃발  │발 전 기    │    │  │    │      │1   │부 하 설 비       │    │  │    │      │/108  ┃유효전력량(kWh) │                    ┃

┃전  ├──────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───╂────────┼──────────┨

┃설  │차단장치    │    │  │    │      │4   │접 지 시 설       │    │  │    │      │8/6   ┃무효전력량(kVar)│                    ┃

┃비  ├──────┼──┼─┼──┼───┼──┼─────────┼──┼─┼──┼───┼───╂────────┼──┬──┬────┨

┃    │축전장치    │    │  │    │      │1   │기 타 설 비       │    │  │    │      │      ┃최대전력(kW)    │    │배율│        ┃

┗━━┷━━━━━━┷━━┷━┷━━┷━━━┷━━┷━━━━━━━━━┷━━┷━┷━━┷━━━┷━━━┻━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━┛

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃  * 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개?보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록 ┃

┠──────────────────────────────────────────────┨

┃                                                                                            ┃

┠──────────────────────────────────────────────┨

┃                                                                                            ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

※ 전기설비의 개?보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행 할 것

                                                                            년      월       일

┏━┯━━━━━┯┯┓

┃확│안전관리자││┃

┃인│          ││┃

┗━┷━━━━━┷┷┛

별표 0004: 저압 전기설비 점검기록표

[별지 제4호 서식]

저압 전기설비 점검기록표

□ 절연저항?누설전류 측정기록표

                                                                        년        월        일                

┏━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━┯━━━┳━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓

┃점검대상│사용│기준│□ 절연저항(㏁) │비 고 ┃점검대상│사용│기준치│□ 절연저항(㏁) │비 고           ┃

┃        │전압│치  │□ 누설전류(㎃) │      ┃        │전압│      │□ 누설전류(㎃) │                ┃

┃        │(V) │    ├───┬────┤      ┃        │(V) │      ├───┬────┤                ┃

┃        │    │    │측정치│결 과   │      ┃        │    │      │측정치│결 과   │                ┃

┠────┼──┼──┼───┼────┼───╂────┼──┼───┼───┼────┼────────┨

┃        │    │    │      │        │      ┃        │    │      │      │        │                ┃

┠────┼──┼──┼───┼────┼───╂────┼──┼───┼───┼────┼────────┨

┃        │    │    │      │        │      ┃        │    │      │      │        │                ┃

┠────┼──┼──┼───┼────┼───╂────┼──┼───┼───┼────┼────────┨

┃        │    │    │      │        │      ┃        │    │      │      │        │                ┃

┠────┼──┼──┼───┼────┼───╂────┼──┼───┼───┼────┼────────┨

┃        │    │    │      │        │      ┃        │    │      │      │        │                ┃

┠────┼──┼──┼───┼────┼───╂────┼──┼───┼───┼────┼────────┨

┃        │    │    │      │        │      ┃        │    │      │      │        │                ┃

┠────┼──┼──┼───┼────┼───╂────┼──┼───┼───┼────┼────────┨

┃        │    │    │      │        │      ┃        │    │      │      │        │                ┃

┠────┼──┼──┼───┼────┼───╂────┼──┼───┼───┼────┼────────┨

┃        │    │    │      │        │      ┃        │    │      │      │        │                ┃

┠────┼──┼──┼───┼────┼───╂────┼──┼───┼───┼────┼────────┨

┃        │    │    │      │        │      ┃        │    │      │      │        │                ┃

┠────┼──┼──┼───┼────┼───╂────┼──┼───┼───┼────┼────────┨

┃        │    │    │      │        │      ┃        │    │      │      │        │                ┃

┠────┼──┼──┼───┼────┼───╂────┼──┼───┼───┼────┼────────┨

┃        │    │    │      │        │      ┃        │    │      │      │        │                ┃

┗━━━━┷━━┷━━┷━━━┷━━━━┷━━━┻━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━━━━┛

  [비고]1. 절연저항 : 대지전압 150V 이하-0.1㏁, 300V 이하?0.2㏁, 사용전압 400V 미만-0.3㏁, 400V 이상-0.4㏁   

       2. 누설전류 : 1㎃ 이하                                                                                 

□ 접지저항 측정기록표

                                                                            년        월    일    

┏━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━┯━━┯━━┳━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━┯━━┯━━┓

┃측정대상│사용전압│기준치│측정치│결과│비고┃측정대상│사용전압│기준치│측정치│결과│비고┃

┃        │(V)     │(Ω)  │(Ω)  │    │    ┃        │(V)     │(Ω)  │(Ω)  │    │    ┃

┠────┼────┼───┼───┼──┼──╂────┼────┼───┼───┼──┼──┨

┃        │        │      │      │    │    ┃        │        │      │      │    │    ┃

┠────┼────┼───┼───┼──┼──╂────┼────┼───┼───┼──┼──┨

┃        │        │      │      │    │    ┃        │        │      │      │    │    ┃

┠────┼────┼───┼───┼──┼──╂────┼────┼───┼───┼──┼──┨

┃        │        │      │      │    │    ┃        │        │      │      │    │    ┃

┠────┼────┼───┼───┼──┼──╂────┼────┼───┼───┼──┼──┨

┃        │        │      │      │    │    ┃        │        │      │      │    │    ┃

┠────┼────┼───┼───┼──┼──╂────┼────┼───┼───┼──┼──┨

┃        │        │      │      │    │    ┃        │        │      │      │    │    ┃

┠────┼────┼───┼───┼──┼──╂────┼────┼───┼───┼──┼──┨

┃        │        │      │      │    │    ┃        │        │      │      │    │    ┃

┠────┼────┼───┼───┼──┼──╂────┼────┼───┼───┼──┼──┨

┃        │        │      │      │    │    ┃        │        │      │      │    │    ┃

┠────┼────┼───┼───┼──┼──╂────┼────┼───┼───┼──┼──┨

┃        │        │      │      │    │    ┃        │        │      │      │    │    ┃

┠────┼────┼───┼───┼──┼──╂────┼────┼───┼───┼──┼──┨

┃        │        │      │      │    │    ┃        │        │      │      │    │    ┃

┗━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━┻━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━┷━━┷━━┛

                                                                            년      월       일

  ┏━┯━━━━━┯┯┓

┃확│안전관리자││┃

┃인│          ││┃

┗━┷━━━━━┷┷┛

별표 0005: 고압 전기설비 점검기록표

[별지 제5호 서식]

고압 전기설비 점검기록표

□ 절연저항 측정기록표

                                                              년  월  일    

┏━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━┓

┃측정회로 및 기기    │전선-대지 │전 선 상 호 간 [㏁] │결 과 │비   고 ┃

┃                    │(MΩ)     ├──┬──┬────┤      │        ┃

┃                    │          │A-B │B-C │C-A     │      │        ┃

┠──────────┼─────┼──┼──┼────┼───┼────┨

┃전선로              │          │    │    │        │      │        ┃

┠──────────┼─────┼──┼──┼────┼───┼────┨

┃고압모선            │          │    │    │        │      │        ┃

┠──────────┼─────┼──┼──┼────┼───┼────┨

┃                    │          │    │    │        │      │        ┃

┠──────────┼─────┼──┼──┼────┼───┼────┨

┃                    │          │    │    │        │      │        ┃

┠──────────┼─────┼──┼──┼────┼───┼────┨

┃                    │          │    │    │        │      │        ┃

┠──────────┼─────┼──┼──┼────┼───┼────┨

┃                    │          │    │    │        │      │        ┃

┠──────────┼─────┼──┼──┼────┼───┼────┨

┃                    │          │    │    │        │      │        ┃

┠──────────┼─────┼──┼──┼────┼───┼────┨

┃                    │          │    │    │        │      │        ┃

┠──────────┼─────┼──┼──┼────┼───┼────┨

┃                    │          │    │    │        │      │        ┃

┗━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━┷━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┛

□ 접지저항 측정기록표

                                                        년  월  일    

┏━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━━┓

┃설  비 명 칭  │접  지  선│기 준 치│측 정 치│결  과│비     고 ┃

┃              │종류및굵기│[Ω]    │[Ω]    │      │          ┃

┠───────┼─────┼────┼────┼───┼─────┨

┃개   폐   기  │          │        │        │      │          ┃

┠───────┼─────┼────┼────┼───┼─────┨

┃피   뢰   기  │          │        │        │      │          ┃

┠───────┼─────┼────┼────┼───┼─────┨

┃MOF   외 함   │          │        │        │      │          ┃

┠───────┼─────┼────┼────┼───┼─────┨

┃변 압 기 외 함│          │        │        │      │          ┃

┠───────┼─────┼────┼────┼───┼─────┨

┃차 단 기 외 함│          │        │        │      │          ┃

┠───────┼─────┼────┼────┼───┼─────┨

┃철구및가공지선│          │        │        │      │          ┃

┠───────┼─────┼────┼────┼───┼─────┨

┃제 2 종 접 지 │          │        │        │      │          ┃

┠───────┼─────┼────┼────┼───┼─────┨

┃보 호 울 타 리│          │        │        │      │          ┃

┗━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━━┛

                                                                            년      월       일

┏━┯━━━━━┯┯┓

┃확│안전관리자││┃

┃인│          ││┃

┗━┷━━━━━┷┷┛

별표 0006: 변압기 점검기록표

[별지 제6호 서식]

변압기 점검기록표

□ 변압기 점검기록표

                                                                                 년   월            일        

┏━━━━━━┯━━━┯━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━┓

┃상수        │전  압│제작│제작│외부│절연저항(㏁)    │*내 부 점 검                  │결과│비 고     ┃

┃및          │(kV/V)│회사│번호│점검├──┬──┬──┼────┬───┬──┬───┤    │(설치장소)┃

┃용량        │      │    │    │양부│1차 │2차 │1차 │OT      │OT    │유량│탭위치│    │          ┃

┃            │      │    │    │    │대지│대지│2차 │내압시험│산가도│    │      │    │          ┃

┠──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼───┼──┼─────┨

┃        Φ  │      │    │    │    │    │    │    │        │      │    │      │    │          ┃

┃      kVA   │      │    │    │    │    │    │    │        │      │    │      │    │          ┃

┠──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼───┼──┼─────┨

┃        Φ  │      │    │    │    │    │    │    │        │      │    │      │    │          ┃

┃      kVA   │      │    │    │    │    │    │    │        │      │    │      │    │          ┃

┠──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼───┼──┼─────┨

┃        Φ  │      │    │    │    │    │    │    │        │      │    │      │    │          ┃

┃      kVA   │      │    │    │    │    │    │    │        │      │    │      │    │          ┃

┠──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼───┼──┼─────┨

┃        Φ  │      │    │    │    │    │    │    │        │      │    │      │    │          ┃

┃      kVA   │      │    │    │    │    │    │    │        │      │    │      │    │          ┃

┠──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼───┼──┼─────┨

┃        Φ  │      │    │    │    │    │    │    │        │      │    │      │    │          ┃

┃      kVA   │      │    │    │    │    │    │    │        │      │    │      │    │          ┃

┠──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼───┼──┼─────┨

┃        Φ  │      │    │    │    │    │    │    │        │      │    │      │    │          ┃

┃      kVA   │      │    │    │    │    │    │    │        │      │    │      │    │          ┃

┠──────┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼───┼──┼─────┨

┃        Φ  │      │    │    │    │    │    │    │        │      │    │      │    │          ┃

┃      kVA   │      │    │    │    │    │    │    │        │      │    │      │    │          ┃

┗━━━━━━┷━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━━━┷━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━━━┛

[비고]  1. *표 항목은 필요시에 실시함.

 2. 외부 점검란은 ○,×로 표기

                                                                            년      월       일

                                            ┏━┯━━━━━┯┯┓

┃확│안전관리자││┃

┃인│          ││┃

┗━┷━━━━━┷┷┛

별표 0007: 계전기 및 차단기 동작시험기록표

[별지 제7호 서식] 

계전기 및 차단기 동작시험기록표

                                                                      년      월        일    

┏━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━┓

┃  │ 계   전   기   명        │        │        │          │        │        │      ┃

┃  ├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │ 설   치   장   소        │        │        │          │        │        │      ┃

┃  ├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃계│ 계  전  기  번  호       │        │        │          │        │        │      ┃

┃  ├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │ 제  작  회  사  명       │        │        │          │        │        │      ┃

┃  ├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃전│ 제   작   년   도        │        │        │          │        │        │      ┃

┃  ├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │ 형             식        │        │        │          │        │        │      ┃

┃  ├───┬─────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃기│정정탭│1 차 측           │        │        │          │        │        │      ┃

┃  │      ├─────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │      │2 차 측           │        │        │          │        │        │      ┃

┃  │      ├─────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │      │3 차 측           │        │        │          │        │        │      ┃

┃  ├───┴─────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │ 정 정 레 바(비율탭)      │        │        │          │        │        │      ┃

┃  ├───┬────┬────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │ C  T │C T     │1차측   │        │        │          │        │        │      ┃

┃  │ P  T │        ├────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │ 비 율│        │2차측   │        │        │          │        │        │      ┃

┃  │      │        ├────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │      │        │3차측   │        │        │          │        │        │      ┃

┃  │      ├────┴────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │      │P  T              │        │        │          │        │        │      ┃

┃  ├───┴─────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │  결 합 차 단 기 명       │        │        │          │        │        │      ┃

┃  ├──┬──────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │자  │ 최 소 동 작 치     │        │        │          │        │        │      ┃

┃  │체  ├────┬─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │시험│위상특성│ lead。   │        │        │          │        │        │      ┃

┃  │    │(㎃)    ├─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │    │        │ lag。    │        │        │          │        │        │      ┃

┃  │    ├────┴─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │    │비율특성(억제/동작) │        │        │          │        │        │      ┃

┃  │    ├──────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │    │시 한 특 성 (%/sec) │        │        │          │        │        │      ┃

┃  ├──┴──────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │ 연 동 시 험 (%/sec)      │        │        │          │        │        │      ┃

┃  ├─────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │결      과                │        │        │          │        │        │      ┃

┠─┼────┬────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃차│설치장소│차단기명        │차단용량│정격전압│제작회사  │제작번호│제작년도│용  도┃

┃단│        │                │        │전    류│          │        │        │      ┃

┃기├──┬─┼────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │1   │  │                │        │        │          │        │        │      ┃

┃  ├──┼─┼────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┨

┃  │2   │  │                │        │        │          │        │        │      ┃

┃  ├──┴─┼────────┴────┼────┼─────┼────┴────┼───┨

┃  │        │붓싱파손 및 손상          │동작상태│유위(油位)│절연유내압 및 산가│결 과 ┃

┃  ├──┬─┼─────────────┼────┼─────┼─────────┼───┨

┃  │1   │  │                          │        │          │   kV   ㎎KOH/ｇ  │      ┃

┃  ├──┼─┼─────────────┼────┼─────┼─────────┼───┨

┃  │2   │  │                          │        │          │  kV   ㎎KOH/ｇ   │      ┃

┠─┼──┴─┴─────────────┴────┴─────┴─────────┴───┨

┃종│※ 설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록                                         ┃

┃합│                                                                                      ┃

┃의│                                                                                      ┃

┃견│                                                                                      ┃

┃  │                                                                                      ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

[비고]1. SGR, DGR의 최소동작시험은 Φ/㎃로 표기

    2. 점검결과는 ○, ×로 표기

                                                                            년      월       일

                                            ┏━┯━━━━━┯┯┓

┃확│안전관리자││┃

┃인│          ││┃

┗━┷━━━━━┷┷┛

별표 0008: 비상 발전설비 점검기록표

[별지 제8호 서식] 

비상 발전설비 점검기록표

┏━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃기관명│국립생물자원관                          ┃

┠───┼────────────────────┨

┃주소  │인천광역시 서구 환경로 42 국립생물자원관┃

┗━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃발전기 세트             │[ 650 ]KW,  [ 380/220 ]VOLT,  [ 60 ]Hz,  [ 3 상 4 선 ]PHASE ┃

┠────────────┼──────────────────────────────┨

┃엔진 모델명 & SERIAL NO.│                      P22LE-2     &     EAYOC501444         ┃

┠────────────┼──────────────────────────────┨

┃동체 모델명 & SERIAL NO.│                      AMG-660    &     AG660-E0003          ┃

┠────────────┼─────────┬────────────────────┨

┃운전반 타입 & SERIAL NO.│□탑재형  □별치형│S/N :                       Maker :     ┃

┠────────────┼─────────┼────────────────────┨

┃주 차단기 타입          │□MCCB   □ACB    │S/N :                       Maker :     ┃

┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━╈━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┫

                                              ┃검사일(점검일)│ 20    년    월    일   ┃

                                              ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛

┏━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━┓

┃외 관 검 사               │양호│불합격┃안 전 교 육                   │실시│미실시      ┃

┣━┯━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━━━━┫

┃라│외관파손 및 보관상태  │□  │□    ┃사용전 메뉴얼 숙지 및 보관요령│□  │□          ┃

┃디├───────────┼──┼───╂───────────────┼──┼──────┨

┃에│도장상태              │□  │□    ┃안전사고 발생시 응급조치 요령 │□  │□          ┃

┃타├───────────┼──┼───╂───────────────┼──┼──────┨

┃  │냉각수 누유           │□  │□    ┃제품의 동작원리 및 방법       │□  │□          ┃

┃  ├───────────┼──┼───┨유지보수 요령                 │    │            ┃

┃  │냉각수 량             │□  │□    ┃                              │    │            ┃

┣━┿━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━╉───────────────┼──┼──────┨

┃엔│외관파손 및 보관상태  │□  │□    ┃                              │    │            ┃

┃진├───────────┼──┼───╂───────────────┼──┼──────┨

┃  │도장상태              │□  │□    ┃                              │    │            ┃

┃  ├───────────┼──┼───╂───────────────┼──┼──────┨

┃  │오일 및 연료 누유     │□  │□    ┃                              │    │            ┃

┃  ├───────────┼──┼───╂───────────────┼──┼──────┨

┃  │벨트 장력             │□  │□    ┃                              │    │            ┃

┃  ├───────────┼──┼───╂───────────────┼──┼──────┨

┃  │오일량                │□  │□    ┃                              │    │            ┃

┣━┿━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━┫

┃동│외관파손 및 보관상태  │□  │□    ┃각종 계기 동작 상태                               ┃

┃체├───────────┼──┼───╊━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┫

┃  │도장상태              │□  │□    ┃전압 :                V │밧데리전압 :           V┃

┃  ├───────────┼──┼───╂────────────┼────────────┨

┃  │부하선 연결상태       │□  │□    ┃전류 :                A │충전기 상태 :           ┃

┃  ├───────────┼──┼───╂────────────┼────────────┨

┃  │                      │    │      ┃주파수 :             Hz │                        ┃

┣━┿━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━╋━━━━━━━━━━━━┷━━┯━━┯━━━━━━┫

┃운│외관파손 및 보관상태  │□  │□    ┃시 운 전                      │양호│개선요      ┃

┃전├───────────┼──┼───╊━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┷━━━━━━┫

┃반│도장상태              │□  │□    ┃사용시간                      │Hr                ┃

┃  ├───────────┼──┼───╂───────────────┼──┬──────┨

┃  │                      │    │      ┃정격 전압, 정격 주파수 검출   │□  │□          ┃

┣━┿━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━╉───────────────┼──┼──────┨

┃전│밧데리 상태           │□  │□    ┃누수 및 누유                  │□  │□          ┃

┃장├───────────┼──┼───╂───────────────┼──┼──────┨

┃품│(외관, 보관상태, 전압)│□  │□    ┃각종 계기 동작 & 보호회로동작 │□  │□          ┃

┃  ├───────────┼──┼───╂───────────────┼──┼──────┨

┃  │냉각수 히터 누수여부  │□  │□    ┃필터류, 에어크리너 지시기 상태│□  │□          ┃

┣━┿━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━╉───────────────┼──┼──────┨

┃기│연료탱크 누유         │□  │□    ┃무부하/부하시 매연            │□  │□          ┃

┃타├───────────┼──┼───╂───────────────┼──┼──────┨

┃  │연료게이지 동작       │□  │□    ┃무부하/부하시 진동 및 상태    │□  │□          ┃

┃  ├───────────┼──┼───╂───────────────┼──┼──────┨

┃  │연 료 량              │    │%     ┃부하 시운전시 발전기 상태     │□  │□          ┃

┗━┷━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━┛

                                                                            년      월       일

                                            ┏━┯━━━━━┯┯┓

┃확│안전관리자││┃

┃인│          ││┃

┗━┷━━━━━┷┷┛

별표 0009: 적외선 열화상분포 측정기록표

[별지 제9호 서식]

적외선 열화상분포 측정기록표

1. 판정기준(3상 비교법)

┏━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┯━━━┓

┃              구  분│정  상  │요주의        │이  상    │비  고┃

┃ 판정요소           │        │              │          │      ┃

┠──────────┼────┼───────┼─────┼───┨

┃온도차              │5℃ 이하│5℃초과 ~10℃ │10℃ 이상 │      ┃

┗━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━┷━━━┛

※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.

2. 점검결과

 1) 측정대상: SHV-1(LBS&LA)  - 사용전압 : 22.9kV

┎────┬────┬────┬────┬───┒

┃측정부위│Point 1 │Point 2 │Point 3 │온도차┃

┠────┼────┼────┼────┼───┨

┃온도측정│        │        │        │      ┃

┗━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━┛

┎────┬─────────┒

┃        │                  ┃

┣━━━━┿━━━━━━━━━┫

┃측정부위│측정부위 온도분포 ┃

┗━━━━┷━━━━━━━━━┛

3. 종합의견

┎┒

┃┃

┗┛

                                                                            년      월       일

┏━┯━━━━━┯┯┓

┃확│안전관리자││┃

┃인│          ││┃

┗━┷━━━━━┷┷┛

별표 0010: 전원품질 측정기록표

[별지 제10호 서식]

전원품질 측정기록표

                                                    년          월  일        

┏━━━┯━━━━┯━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┓

┃구 분 │최대전력│역률│전   압         │전  류                  │결 과 ┃

┃      │(kW)    │(PF)┝━━━━┯━━━┽──┬────┬────┤      ┃

┃      │        │    │전압(kV)│THD(%)│전류│불평형률│THD(%)  │      ┃

┃      │        │    │        │      │(A) │(%)     │        │      ┃

┣━━━┿━━━━┿━━┿━━━━┿━━━┿━━┿━━━━┿━━━━┿━━━┫

┃      │        │    │        │      │    │        │        │      ┃

┃      │        │    ├────┼───┼──┼────┼────┤      ┃

┃      │        │    │        │      │    │        │        │      ┃

┃      │        │    ├────┼───┼──┼────┼────┤      ┃

┃      │        │    │        │      │    │        │        │      ┃

┠───┼────┼──┼────┼───┼──┼────┼────┼───┨

┃      │        │    │        │      │    │        │        │      ┃

┃      │        │    ├────┼───┼──┼────┼────┤      ┃

┃      │        │    │        │      │    │        │        │      ┃

┃      │        │    ├────┼───┼──┼────┼────┤      ┃

┃      │        │    │        │      │    │        │        │      ┃

┠───┼────┼──┼────┼───┼──┼────┼────┼───┨

┃      │        │    │        │      │    │        │        │      ┃

┃      │        │    ├────┼───┼──┼────┼────┤      ┃

┃      │        │    │        │      │    │        │        │      ┃

┃      │        │    ├────┼───┼──┼────┼────┤      ┃

┃      │        │    │        │      │    │        │        │      ┃

┠───┼────┼──┼────┼───┼──┼────┼────┼───┨

┃      │        │    │        │      │    │        │        │      ┃

┃      │        │    ├────┼───┼──┼────┼────┤      ┃

┃      │        │    │        │      │    │        │        │      ┃

┃      │        │    ├────┼───┼──┼────┼────┤      ┃

┃      │        │    │        │      │    │        │        │      ┃

┠───┴────┴──┴────┴───┴──┴────┴────┴───┨

┃[종합의견]                                                                ┃

┃                                                                          ┃

┠─────────────────────────────────────┨

┃┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━┓                  ┃

┃┃구  분                  │기  준            │판  정┃                  ┃

┃┣━━━━┯━━━━━━━┿━━━━━━━━━┿━━━┫                  ┃

┃┃전원품질│전류불평형[%] │30% 이하          │적  합┃                  ┃

┃┃분석    │              ├─────────┼───┨                  ┃

┃┃        │              │30% 초과          │요주의┃                  ┃

┃┃        ├───────┼─────────┼───┨                  ┃

┃┃        │역 률         │90% 이상          │적  합┃                  ┃

┃┃        │              ├─────────┼───┨                  ┃

┃┃        │              │90% 미만          │요주의┃                  ┃

┃┃        ├───────┼─────────┼───┨                  ┃

┃┃        │전 력         │설비용량기준 이하 │적  합┃                  ┃

┃┃        │              ├─────────┼───┨                  ┃

┃┃        │              │설비용량기준 초과 │요주의┃                  ┃

┃┗━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━┛                  ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  [비고] 전압전류에 함유된 THD는 참고값임                                     

                                                         ┏━┯━━━━━┯┯┓

┃확│안전관리자││┃

┃인│          ││┃

┗━┷━━━━━┷┷┛

별표 0011: 전기 제어설비 점검기록표

[별지 제11호 서식]

전기 제어설비 점검기록표

년     월     일

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━┓

┃점 검 내 용                                 │결 과 │비 고 ┃

┣━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┿━━━┿━━━┫

┃전력·조명제어  │PC 작동 상태 점검         │      │      ┃

┃                ├─────────────┼───┼───┨

┃                │소프트웨어 작동 상태 점검 │      │      ┃

┃                ├─────────────┼───┼───┨

┃                │현시값 이상 유무 점검     │      │      ┃

┃                ├─────────────┼───┼───┨

┃                │통신상태 점검             │      │      ┃

┠────────┼─────────────┼───┼───┨

┃최대수요전력장치│PC 작동 상태 점검         │      │      ┃

┃                ├─────────────┼───┼───┨

┃                │소프트웨어 작동 상태 점검 │      │      ┃

┃                ├─────────────┼───┼───┨

┃                │현시값 이상 유무 점검     │      │      ┃

┃                ├─────────────┼───┼───┨

┃                │통신상태 점검             │      │      ┃

┠────────┼─────────────┼───┼───┨

┃제어설비용 UPS  │입력전압 이상 유무 점검   │      │      ┃

┃                ├─────────────┼───┼───┨

┃                │출력전압 이상 유무 점검   │      │      ┃

┃                ├─────────────┼───┼───┨

┃                │축전지 전압 이상 유무 점검│      │      ┃

┃                ├─────────────┼───┼───┨

┃                │냉각팬 동작 상태 점검     │      │      ┃

┃                ├─────────────┼───┼───┨

┃                │운전 상태 이상 유무 점검  │      │      ┃

┠────────┴─────────────┴───┴───┨

┃특 이 사 항                                                 ┃

┠──────────────────────────────┨

┃                                                            ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┏━┯━━━━━┯┯┓

┃확│안전관리자││┃

┃인│          ││┃

┗━┷━━━━━┷┷┛

별표 0012: 전기설비 안전 점검기록표

[별지 제12호 서식]

전기설비 안전 점검기록표

년     월     일

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯┯┯┯┯┯━━┓

┃                                                        ││││││비고┃

┃ 점검내용                                 점검일자      ││││││    ┃

┃                                                        ││││││    ┃

┣━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿┿┿┿┿┿━━┫

┃수변전  │계측기, 보호계전기 외관 및 동작상태 이상 유무 ││││││    ┃

┃설비    ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃        │판넬내 단자대, 애자 파손 및 이물질 여부       ││││││    ┃

┃        ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃        │차단기 접속부 및 접촉부 외관상태 이상 유무    ││││││    ┃

┃        ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃        │계기용 PT, CT 외부상태 및 모선 이상 유무      ││││││    ┃

┃        ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃        │변압기 소음 및 과열, 외관상태 이상 유무       ││││││    ┃

┠────┼───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃UPS     │UPS운전 및 작동 상태 확인                     ││││││    ┃

┃설비    ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃        │차단기 및 계전기, 계측기 이상유무             ││││││    ┃

┃        ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃        │축전지 전압 및 외관상태 확인                  ││││││    ┃

┠────┼───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃발전기  │발전기 동작 상태 및 외관상태 확인             ││││││    ┃

┃설비    ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃        │발전기 판넬 차단기 및 계전기 동작상태 확인    ││││││    ┃

┃        ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃        │발전기 냉각, 누유, 소음, 진동상태 확인        ││││││    ┃

┠────┼───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃MCC     │차단기 외관 및 전선 접속상태 이상유무         ││││││    ┃

┃판넬    ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃및      │저압콘덴서 이음,이취,배선상태 확인            ││││││    ┃

┃동력    ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃설비    │계전기 접속 및 동작상태, S/W 정위치 확인      ││││││    ┃

┠────┼───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃EPS실   │차단기 지지 및 과열, 이상소음상태 확인        ││││││    ┃

┃및      ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃분전반  │전선피복손상 및 지지상태, 정리 정돈 상태 확인 ││││││    ┃

┃설비    ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃        │차단기 전선 접속상태 및 단선, 단락 유무 확인  ││││││    ┃

┠────┼───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃건물내  │전등시설물 고정 및 점등상태 이상유무 확인     ││││││    ┃

┃전기    ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃시설물  │콘센트 및 스위치 외관 및 고정 상태 확인       ││││││    ┃

┃설비    ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃        │배선, 코드의 용도 및 규격 적합상태 확인       ││││││    ┃

┃        ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃        │사무실내 바닥 전선 정리 및 피복 상태 확인     ││││││    ┃

┃        ├───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃        │실험실내 차단기 배선 및 단자벽색, 접지상태 확 ││││││    ┃

┃        │인                                            ││││││    ┃

┠────┴───────────────────────┼┼┼┼┼┼──┨

┃점 검 자                                                ││││││    ┃

┠────────────────────────────┴┴┴┴┴┴──┨

┃*범 례 ( ∨ : 양 호,  × : 불 량,  △ : 요 정 비 )                      ┃

┠──────┬─────────────────────────────┨

┃특기사항 및 │                                                          ┃

┃ 작업 내용  │                                                          ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┏━┯━━━━━┯┯┓

┃확│안전관리자││┃

┃인│          ││┃

┗━┷━━━━━┷┷┛


부칙

부칙 (시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 공포정보: 20180306 (공포번호: 172)