# 정보통신설비 유지보수·관리기준
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20250718, 시행일자=20250718, 소관부처=과학기술정보통신부)
행정규칙번호: 2025-48
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 정보통신설비 유지보수·관리기준
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20250718
발령번호: 2025-48
시행일자: 20250718
소관부처: 과학기술정보통신부
담당부서기관: 과학기술정보통신부(네트워크정책과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 고시는 「정보통신공사업법」 제37조의2에 따른 정보통신설비의 유지보수ㆍ관리 및 점검을 위하여 필요한 유지보수ㆍ관리기준과 같은 법 제37조의3에 따른 정보통신설비의 유지보수ㆍ관리 등에 필요한 성능점검 및 그 점검기록의 작성에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.', '제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.1. "정보통신설비"란 「정보통신공사업법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1호에 따른 설비로서「정보통신공사업법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 별표 1의 공사의 종류에 따른 설비를 말한다.2. "관리주체"란 법 제37조의3제1항에 따른 정보통신설비의 소유자 또는 관리자를 말한다.3. "유지보수ㆍ관리"란 영 제37조의2제1항에 따른 건축물, 시설(이하 "건축물등"이라 한다)에 설치된 정보통신설비의 기능을 유지하고 이용자의 편의와 안전을 확보하기 위하여 정보통신설비를 일상적으로 보수ㆍ관리하는 일체의 행위를 말한다.4. "유지보수ㆍ관리자"란 영 제37조의3제1호 및 제2호에 따라 정보통신설비 유지보수ㆍ관리자 인정교육을 받은 기술계 정보통신기술자를 말한다.5. "성능점검"이란 법 제37조3제2항에 따라 정보통신설비의 운전ㆍ운용 등에 필요한 성능을 점검하는 것을 말한다.6. "성능점검 대행자"란 정보통신설비의 성능점검을 대행하는 공사업자 또는 용역업자를 말한다.7. "공사업자"란 법 제2조제4호에 따른 정보통신공사업(이하 "공사업"이라 한다)의 등록을 하고 공사업을 경영하는 자를 말한다.8. "용역업자"란 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조제1항에 따라 엔지니어링사업자로 신고하거나 「기술사법」 제6조에 따라 기술사사무소의 개설자로 등록한 자로서 통신ㆍ전자ㆍ정보처리 등 대통령령으로 정하는 정보통신 관련 분야의 자격을 보유하고 용역업을 경영하는 자를 말한다.', '제3조(적용범위) 이 고시는 건축물등에 설치된 정보통신설비의 유지보수ㆍ관리 및 성능점검에 대하여 적용한다.', '제4조(다른 규정과의 관계) 정보통신설비의 유지보수ㆍ관리 및 성능점검과 관련하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 고시에서 정하는 바에 따른다.', '제5조(유지보수ㆍ관리 및 성능점검 일반사항) 유지보수ㆍ관리자와 공사업자 또는 용역업자(성능점검에 한한다)는 다음 각 호의 사항을 고려하여 정보통신설비에 대한 유지보수ㆍ관리 및 성능점검을 수행하여야 한다.1. 건축물등에 안정적인 정보통신 서비스 환경을 제공할 것2. 정보통신설비 수명 기간 중 본래의 성능을 발휘할 수 있도록 관리할 것', '제6조(유지보수ㆍ관리 등을 위한 자료) 관리주체는 건축물 등의 정보통신설비에 대한 원활한 유지보수ㆍ관리 및 성능점검을 위해 다음 각 호의 자료를 구비하여야 한다.1. 정보통신설비 준공도면2. 정보통신설비 설치 현황표(별지 제1호서식)', '제7조(유지보수ㆍ관리 및 성능점검 계획의 수립) 관리주체는 별표 1의 유지보수ㆍ관리 및 성능점검 대상 정보통신설비(이하 "점검대상 정보통신설비"라 한다)에 대하여 이 고시에 따른 최초 점검 실시 전까지 다음 각 호의 내용이 포함된 유지보수ㆍ관리 및 성능점검 계획을 수립하여야 하며, 정보통신설비의 사고 발생, 보수, 교체 등으로 세부 내용이 변경되는 경우 이를 갱신하여야 한다. 관리주체는 점검대상 정보통신설비 외에 추가로 점검이 필요한 정보통신설비가 있는 경우 이를 포함하여 점검 계획을 수립할 수 있다.1. 별지 제1호서식의 정보통신설비 유지보수ㆍ관리 및 성능점검 대상 현황표2. 점검대상 정보통신설비의 유지보수ㆍ관리 및 성능점검 절차3. 유지보수ㆍ관리 및 성능점검 전 산업재해방지 대책4. 유지보수ㆍ관리 및 성능점검 시 긴급 상황에 대한 매뉴얼5. 유지보수ㆍ관리 및 성능점검 후 정보통신설비의 이상 상황 발생 시 조치 방법6. 사고 재발방지 대책(사고 이력이 있는 경우에 한정한다)', '제8조(유지보수ㆍ관리) ① 관리주체는 「정보통신공사업법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제9조에 따라 선임된 정보통신 유지보수ㆍ관리자를 통해 별표 1의 점검대상 정보통신설비의 외관, 기능 및 안전 상태를 해당 건축물등의 완공일(「건축법」 등 관계 법령에 따라 사용승인 또는 준공인가 등을 받은 날을 말한다. 이하 같다.)을 기준으로 반기별 1회 이상 점검하여야 한다.② 관리주체는 제1항에 따른 점검을 완료한 뒤 그 결과를 별지 제2호서식의 정보통신설비 유지보수ㆍ관리 점검표에 기록하여야 한다.③ 관리주체는 정보통신설비의 이상, 고장 등으로 인해 원활한 운용이 어려운 경우 또는 제9조제2항에 따른 요청을 받은 경우에는 보수ㆍ교체 등 필요한 조치를 하여야 한다.', '제9조(유지보수ㆍ관리업무의 위탁) ① 관리주체가 법 제37조의4에 따라 정보통신설비 유지보수ㆍ관리 업무를 위탁하는 경우에는 제7조에 따른 유지보수ㆍ관리 계획의 수립과 제8조에 따른 유지보수ㆍ관리 업무를 공사업자에게 위탁할 수 있다. 이 경우 유지보수ㆍ관리 업무를 위탁받는 공사업자는 규칙 제9조에 따른 정보통신설비 유지보수ㆍ관리자를 선임하여야 한다.② 제1항에 따라 유지보수ㆍ관리 업무를 위탁받은 자는 제8조에 따른 점검 결과가 부적합한 정보통신설비에 대한 개선, 보수, 수리, 교체 등 필요한 조치를 관리주체에게 요청할 수 있다.③ 관리주체가 제1항에 따라 유지보수ㆍ관리 업무를 위탁하는 경우, 그 대가는 별표 3의 정보통신설비 유지보수ㆍ관리 및 성능점검 대가산정 기준에 따라 산정할 수 있다.', '제10조(성능점검) ① 관리주체는 점검대상 정보통신설비에 대하여 제6조 각 호에 따른 자료, 별지 제1호서식의 정보통신설비 유지보수ㆍ관리 및 성능점검 대상 현황표, 별표 2에 따른 정보통신설비 성능점검 시 검토사항 등을 참고하여 해당 건축물등의 완공일을 기준으로 매년 1회 이상 성능점검을 실시하여야 한다.② 관리주체는 제1항에 따른 성능점검을 직접 실시하려는 경우에는 규칙 별표 1의 유지보수ㆍ관리자의 선임기준을 준용하여 해당 건축물의 연면적 규모에 적합한 등급의 정보통신기술자를 고용하여야 한다.③ 관리주체는 제11조제3항에 따른 성능점검 대행자의 요청을 받은 경우에는 보수ㆍ교체 등 필요한 조치를 하여야 한다.④ 관리주체는 점검을 완료한 뒤 별지 제3호서식의 정보통신설비 성능점검표에 그 결과를 기록하고 이를 보존하여야 한다.⑤ 관리주체는 법 제37조의3제3항에 따라 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장이 점검기록의 제출을 요청하는 경우에는 성능점검표(전자문서를 포함한다)를 제출하여야 한다.', '제11조(성능점검의 대행) ① 관리주체는 제7조에 따른 성능점검 계획의 수립과 제10조에 따른 성능점검을 공사업자 또는 용역업자가 대행하게 할 수 있다.② 관리주체가 제1항에 따라 성능점검을 대행하게 하는 경우, 그 대가는  별표 3의 정보통신설비 유지보수ㆍ관리 및 성능점검 대가산정 기준에 따라 산정할 수 있다.③ 제1항에 따라 성능점검을 대행한 공사업자 또는 용역업자는 성능점검의 결과가 부적합한 정보통신설비에 대한 개선, 보수, 수리, 교체 등 필요한 조치를 관리주체에게 요청할 수 있다.', '제12조(유지보수ㆍ관리자의 인정교육) 영 제37조의3제1호에서 "과학기술정보통신부장관 정하여 고시하는 정보통신설비 유지보수ㆍ관리자 인정교육"은 별표 4와 같다.', '제13조(재검토기한) 과학기술정보통신부장관은 이 고시에 대하여 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일을 기준으로 매 5년이 되는 시점(매 5년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


별표

별표 0001: 유지보수·관리 및 성능점검 대상 정보통신설비(제7조 관련)

┌────────────────────────────────────────────────┐

│■ 정보통신설비 유지보수·관리기준 [별표 1]                                                     │

│                                                                                                │

│유지보수·관리 및 성능점검 대상 정보통신설비(제7조 관련)                                        │

│                                                                                                │

│                                                                                                │

│  1. 통신설비                                                                                   │

│┌───────────┬──────────────────────────────────┐│

││설비의 구분           │설비의 종류                                                         ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││케이블설비            │광섬유케이블, 꼬임케이블, 동축케이블, 그 외의 관련된 설비           ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││배관설비              │인입배관, 옥내배관/트레이/덕트, 그 외의 관련된 설비                 ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││국선인입설비          │맨홀, 수공, 그 외의 관련된 설비                                     ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││단자함설비            │국선단자함(캐비닛 랙, 오픈 랙), 동단자함(캐비닛 랙), 중간단자함,    ││

││                      │층단자함, 그 외의 관련된 설비                                       ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││이동통신구내선로설비  │옥내배관/트레이/덕트, 접속함, 그 외의 관련된 설비                   ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││전화설비              │교환기, 전화기, 경비실(방재실, 전기실)기, 그 외의 관련된 설비       ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││방송 공동수신         │안테나(지상파, 위성, FM, DMB), 레벨조정기, 증폭기, 광증폭기,        ││

││안테나 시설           │분배기, 광분배기, 분기기, 신호처리기, 광송신기 및 광수신기,         ││

││                      │중계기용 무선기기, 보호기, 예비전원장치, 그 외의 관련된 설비        ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││종합유선방송          │AM 변조기, 신호증폭기, 신호 분배기 및 분기기, 광증폭기,             ││

││구내전송선로설비      │광분배기, 광송신기 및 광수신기, 보호기, 그 외의 관련된 설비         ││

│└───────────┴──────────────────────────────────┘│

│                                                                                                │

│  2. 방송설비                                                                                   │

│┌───────────┬──────────────────────────────────┐│

││설비의 구분           │설비의 종류                                                         ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││방송음향설비          │메인엠프(POWER AMP),                                                ││

││                      │MONITOR BOARD, EM CONTROL, EXCHANGER, AM/FM                         ││

││                      │TUNER, POWER DISTRIBUTER, 자동절전제어장치, 스피커,                 ││

││                      │마이크, 자동안내방송시스템, 그 외의 관련된 설비                     ││

│└───────────┴──────────────────────────────────┘│

│                                                                                                │

│  3. 정보설비                                                                                   │

│┌───────────┬──────────────────────────────────┐│

││설비의 구분           │설비의 종류                                                         ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││네트워크설비          │백본(L3스위치), 서버, 라우터, 운영PC, 방화벽, 스위치허브,           ││

││                      │무선랜(AP), 광컨버터, 광분배반(FDF), 랙 캐비닛(Rack Cabinrt),       ││

││                      │그 외의 관련된 설비                                                 ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││전자출입(통제)시스템  │서버, 운영PC, RF 카드 리더기, 도어 스트라이커, 출입 버튼,           ││

││                      │그 외의 관련된 설비                                                 ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││원격검침시스템        │서버, 운영PC, 중계기, 인터페이스 유니트(Interface Unit),            ││

││                      │검침기기(가스, 수도, 온수 등), 그 외의 관련된 설비                  ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││주차관제시스템        │서버, 운영PC, 차량번호인식 카메라, 차단기, 차량검지기,              ││

││                      │무인정산기, 출입구 전광판, 인터폰, 수동스위치, 장내경보등,          ││

││                      │출차주의등, 안내판/유도등, 그 외의 관련된 설비                      ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││주차유도시스템        │서버, 운영PC, 안내판/유도등, 주차감지 센서, 주차유도카메라,         ││

││                      │그 외의 관련된 설비                                                 ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││무인택배시스템        │서버, 운영PC, 무인택배함, 제어부, 터치스크린, 그 외의 관련된 설비   ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││비상벨설비            │비상벨, 중앙제어기, 운영PC, 스위치허브, 버튼스위치, 중계기,         ││

││                      │전원공급장치, 그 외의 관련된 설비                                   ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││영상정보처리기기      │서버, 운영PC, CCTV 카메라, 녹화장치(NVR/DVR), CCTV Pole,            ││

││시스템                │팬틸트(Pan/Tilt), 오토리프트, 투광등, 그 외의 관련된 설비           ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││홈네트워크 설비       │단지망, 세대망, 홈게이트웨이, 세대단말기, 단지네트워크장비,         ││

││                      │단지서버, 그 외의 관련된 설비                                       ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││빌딩안내시스템(BIS)   │서버, 운영PC, 디지털사이니지, 키오스크(KIOSK), 멀티비전,            ││

││                      │그 외의 관련된 설비                                                 ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││전기시계시스템        │서버, 운영PC, GPS 수신기, 모시계, 자시계, 그 외의 관련된 설비       ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││통합 SI시스템         │서버, 운영PC, 그 외의 관련된 설비                                   ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││시설관리시스템        │서버, 운영PC, RFID TAG, 그 외의 관련된 설비                         ││

││(Facility Management  │                                                                    ││

││System)               │                                                                    ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││건물에너지관리시스템  │서버, 운영PC, 계측장비(전력량계, 유량계, 열량계, 온습도센서,        ││

││(BEMS)                │CO2센서, 조도센서 등), 통신·제어장비(계측정보 전송장치,            ││

││                      │통신장치, controller 등), 그 외의 관련된 설비                       ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││지능형 인원계수 시스템│운영PC, 센서, 제어함체, 영상인식카메라, 녹화장치(NVR/DVR),          ││

││                      │그 외의 관련된 설비                                                 ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││지능형 경계 감시      │운영PC, 침입감지 센서, CCTV카메라, 녹화장치(NVR/DVR),               ││

││시스템                │경보분석장치, 경보중계장치, 경보수집장치, 외함, 그 외의 관련된 설비 ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││스마트 병원 설비      │침대 헤드 콘솔, 통화용자기, 복도등, 위급호출기, 호출코드,           ││

││(의료용 너스콜)       │주수신기, 중앙제어기, 그 외의 관련된 설비                           ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││스마트 도난방지 시스템│도난감지장치, 경보기, 하드 태그, 소프트 태그, 그 외의 관련된 설비   ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││스마트 공장 시스템    │운영PC, SCADA, PLC, 환경센서, 정보표출장치(현황판),                 ││

││                      │그 외의 관련된 설비                                                 ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││스마트 도서관 시스템  │운영PC, 스마트도서관 본체, 그 외의 관련된 설비                      ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││지능형 이상음원 시스템│이상음원 감지기, 비상벨, CCTV카메라, 녹화장치(NVR/DVR),             ││

││                      │경광등, 제어함체, 그 외의 관련된 설비                               ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││IoT기반 지하공간      │운영PC, 센서, 중계기, 그 외의 관련된 설비                           ││

││안전관리 시스템       │                                                                    ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││디지털 사이니지       │운영 PC, 비디오월, 모니터, 그 외의 관련된 설비                      ││

│└───────────┴──────────────────────────────────┘│

│                                                                                                │

│  4. 기타설비                                                                                   │

│┌───────────┬──────────────────────────────────┐│

││설비의 구분           │설비의 종류                                                         ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││통신용 전원설비       │상용전원설비, 예비(비상)전원설비, NCT(Noise Cut                     ││

││                      │Transformer), 그 외의 관련된 설비                                   ││

│├───────────┼──────────────────────────────────┤│

││통신접지설비          │통신접지단자함, 접지단자대, 접지선, 서지보호기, 그 외의 관련된 설비 ││

│└───────────┴──────────────────────────────────┘│

│  비고                                                                                          │

│  1. 관리주체는 위 표에서 정한 설비 이외에 건축물 등의 정보통신 이용 환경에 영향                │

│  을 미치는 설비 또는 유지보수·관리 및 성능점검이 필요하다고 판단되는 정보                     │

│  통신설비를 포함하여 관리할 수 있다.                                                           │

│  2. 홈네트워크 설비 등 전유부분의 정보통신설비는 관리주체가 판단하여 유지                      │

│  보수·관리 또는 성능점검을 실시할 수 있다.                                                    │

│  3. 제1호에 따라 추가ㆍ변경되는 정보통신설비는 별지 제1호부터 별지 제3호까지 작성              │

│  하여 관리한다.                                                                                │

│  4. 군용전기통신법에 의한 조사·시험을 받는 정보통신설비 및 방송통신발전 기본법                │

│  에 의해 기술기준 적합성 조사?시험을 받는 정보통신설비 등 다른 법령에 의                      │

│  해 주기적으로 점검받는 설비는 제외한다.                                                       │

│                                                                                                │

│                                                                                                │

└────────────────────────────────────────────────┘

별표 0002: 정보통신설비 성능점검 검토사항(제10조제1항 관련)

■ 정보통신설비 유지보수ㆍ관리기준 [별표 2]

  정보통신설비 성능점검 검토사항(제10조제1항 관련)                                                

  ┌──────────────┬──────────────────────────────┐  

  │점검항목                    │세부 검토사항                                               │  

  ├──────────────┼──────────────────────────────┤  

  │1. 정보통신설비 시스템 검토 │ 1) 정보통신설비의 작동 상태                                │  

  │                            │ 2) 유지보수·관리 대상 현황표의 설비별 제조사·모델번호와  │  

  │                            │현장에 설치된 설비 정보와의 일치 여부                       │  

  ├──────────────┼──────────────────────────────┤  

  │2. 성능개선 계획 수립       │ 1) 정보통신설비의 내구연수에 따른 노후도                   │  

  │                            │ 2) 성능점검표에 따른 부적합 및 개선사항                    │  

  │                            │ 3) 성능개선 필요성 및 연도별 세부개선계획                  │  

  └──────────────┴──────────────────────────────┘  

별표 0003: 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대가산정 기준(제9조제3항 및 제11조제2항 관련)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│■ 정보통신설비 유지보수·관리기준 [별표 3]                                                                                                                                 │

│                                                                                                                                                                            │

│정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대가산정 기준                                                                                                                       │

│                                                                                                                                            (제9조제3항 및 제11조제2항 관련)│

│  1. 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대가산정 기준은 다음 표에 따른다.                                                                                              │

│  ┌────────────────┬──┬──┬──┬──┬──────────┐                                                                                        │

│  │항 목                           │단위│수량│단가│금액│비고                │                                                                                        │

│  ├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──────────┤                                                                                        │

│  │1) 직접인건비                   │    │    │    │    │                    │                                                                                        │

│  │  -특급 정보통신기술자          │인  │    │    │    │                    │                                                                                        │

│  │  -고급 정보통신기술자          │인  │    │    │    │                    │                                                                                        │

│  │  -중급 정보통신기술자          │인  │    │    │    │                    │                                                                                        │

│  │  -초급 정보통신기술자          │인  │    │    │    │                    │                                                                                        │

│  ├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──────────┤                                                                                        │

│  │2) 직접경비                     │    │    │    │    │                    │                                                                                        │

│  │  -여비                         │식  │    │    │    │                    │                                                                                        │

│  │  -차량운행비                   │식  │    │    │    │                    │                                                                                        │

│  │  -현장소요경비 등              │식  │    │    │    │                    │                                                                                        │

│  ├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──────────┤                                                                                        │

│  │3) 제경비 (1의 110∼120%)       │식  │    │    │    │                    │                                                                                        │

│  ├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──────────┤                                                                                        │

│  │4) 기술료 ((1+3)의 20∼40%)     │식  │    │    │    │                    │                                                                                        │

│  ├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──────────┤                                                                                        │

│  │5) 부가가치세 ((1+2+3+4)의 10%) │식  │    │    │    │                    │                                                                                        │

│  ├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──────────┤                                                                                        │

│  │합  계                          │    │    │    │    │                    │                                                                                        │

│  ├────────────────┴──┴──┴──┴──┴──────────┤                                                                                        │

│  │비 고                                                                         │                                                                                        │

│  │1. 관리주체의 요구에 의해 업무범위가 변경 또는 조정될 경우, 계약 당사자 간에  │                                                                                        │

│  │합의하여 대가를 다시 산정할 수 있다.                                          │                                                                                        │

│  │2. 직접인건비는 엔지니어링기술자 기술등급별 노임단가를 적용하여 산정한다.     │                                                                                        │

│  └───────────────────────────────────────┘                                                                                        │

│    가. 직접인건비 : 유지보수·관리 및 성능점검 대상 설비의 수량과 표 1의 기준인원, 표 2의 조정                                                                             │

│  계수를 곱하여 수량에 반영하고, 엔지니어링기술자 기술등급별 노임단가를 곱하여 산정한                                                                                       │

│  다.                                                                                                                                                                       │

│    나. 직접경비 : 당해 업무 수행에 필요한 여비, 차량운행비, 현장소요경비 등을 포함한다.                                                                                    │

│    다. 제경비 : 당해 업무의 직접경비에 포함되지 않는 간접비용으로 직접인건비의 110% 내지                                                                                   │

│  120% 한도 내에서 정한다.                                                                                                                                                  │

│    라. 기술료 : 당해 업무를 위해 점검수행자가 개발, 보유한 기술의 사용료 및 이윤 등을 포함한                                                                               │

│  비용으로 직접인건비와 제경비를 합한 금액의 20% 내지 40% 한도 내에서 정한다.                                                                                               │

│                                                                                        표 1 유지보수·관리 및 성능점검 투입인원 산정기준                                   │

│    1. 통신설비                                                                                                                                                             │

│  ┌──────────────────────┬──┬────┬─────────┐                                                                                      │

│  │유지보수·관리 및 성능점검 대상 정보통신설비│단위│기준인원│조정계수 적용 여부│                                                                                      │

│  │                                            │    │(인)    │(연면적)          │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │케이블설비                                  │식  │0.29    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │배관설비                                    │식  │0.58    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │국선인입설비                                │식  │0.17    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │단자함설비                                  │식  │0.24    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │이동통신구내선로설비                        │식  │0.06    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │전화설비                                    │식  │0.10    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │방송 공동수신 안테나 시설                   │식  │0.89    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │종합유선방송 구내전송선로설비               │식  │0.52    │√                │                                                                                      │

│  └──────────────────────┴──┴────┴─────────┘                                                                                      │

│                                                                                                                                                                            │

│    2. 방송설비                                                                                                                                                             │

│  ┌──────────────────────┬──┬────┬─────────┐                                                                                      │

│  │유지보수·관리 및 성능점검 대상 정보통신설비│단위│기준인원│조정계수 적용 여부│                                                                                      │

│  │                                            │    │(인)    │(연면적)          │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │방송음향설비                                │식  │0.50    │√                │                                                                                      │

│  └──────────────────────┴──┴────┴─────────┘                                                                                      │

│                                                                                                                                                                            │

│    3. 정보설비                                                                                                                                                             │

│  ┌──────────────────────┬──┬────┬─────────┐                                                                                      │

│  │유지보수·관리 및 성능점검 대상 정보통신설비│단위│기준인원│조정계수 적용 여부│                                                                                      │

│  │                                            │    │(인)    │(연면적)          │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │네트워크설비                                │식  │1.85    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │전자출입(통제)시스템                        │식  │0.83    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │원격검침시스템                              │식  │0.52    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │주차관제시스템                              │식  │2.45    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │주차유도시스템                              │식  │0.66    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │무인택배시스템                              │식  │0.77    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │비상벨설비                                  │식  │0.44    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │영상정보처리기기 시스템                     │식  │0.81    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │홈네트워크 설비(전유부분)                   │세대│0.03    │-                 │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │빌딩안내시스템(BIS)                         │식  │1.69    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │전기시계시스템                              │식  │0.46    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │통합 SI시스템                               │식  │0.46    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │시설관리시스템(Facility Management System)  │식  │0.54    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │건물에너지관리시스템(BEMS)                  │식  │0.76    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │지능형 인원계수 시스템                      │식  │0.56    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │지능형 경계 감시 시스템                     │식  │0.80    │-                 │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │스마트 병원 설비(의료용 너스콜)             │식  │2.12    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │스마트 도난방지 시스템                      │식  │0.17    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │스마트 공장 시스템                          │식  │0.31    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │스마트 도서관 시스템                        │개소│0.52    │-                 │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │지능형 이상음원 시스템                      │개소│0.64    │-                 │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │IoT기반 지하공간 안전관리 시스템            │개소│0.13    │-                 │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │디지털 사이니지                             │개소│0.56    │-                 │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┴──┴────┴─────────┤                                                                                      │

│  │                                                                                │                                                                                      │

│  │4. 기타설비                                                                     │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┬──┬────┬─────────┤                                                                                      │

│  │유지보수·관리 및 성능점검 대상 정보통신설비│단위│기준인원│조정계수 적용 여부│                                                                                      │

│  │                                            │    │(인)    │(연면적)          │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │통신용 전원설비                             │식  │1.66    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┼──┼────┼─────────┤                                                                                      │

│  │통신접지설비                                │식  │0.12    │√                │                                                                                      │

│  ├──────────────────────┴──┴────┴─────────┤                                                                                      │

│  │비고                                                                            │                                                                                      │

│  │1. 기준인원은 기술자 한 명이 유지보수·관리 또는 성능점검을 1회 실시하는데 투입 │                                                                                      │

│  │되는 수량을 말한다.                                                             │                                                                                      │

│  │2. 제8조제3항 및 제10조제3항에 따른 수리·교체 등에 소요되는 기술자의 투입 수량 │                                                                                      │

│  │은 포함하지 않는다.                                                             │                                                                                      │

│  │3. 단위의 “식” 등을 구분하여 적용한다.                                        │                                                                                      │

│  │4 “지능형 경계 감시 시스템”은 울타리, 철책, 담벼락 등 경계 구간의 거리 600m를 │                                                                                      │

│  │기준으로 하며, 거리별 증감에 따라 기준인원을 산정하여 적용한다.                 │                                                                                      │

│  └────────────────────────────────────────┘                                                                                      │

│                                                                                                                                                                            │

│    표 2 연면적에 따른 조정계수                                                                                                                                             │

│  ┌──────────────────┐                                                                                                                                  │

│  │연면적에 따른 조정계수              │                                                                                                                                  │

│  ├─────────────┬────┤                                                                                                                                  │

│  │연면적(㎡)                │조정계수│                                                                                                                                  │

│  ├─────────────┼────┤                                                                                                                                  │

│  │5,000 이상 ~ 10,000 미만  │1.15    │                                                                                                                                  │

│  ├─────────────┼────┤                                                                                                                                  │

│  │10,000 이상 ~ 15,000 미만 │1.30    │                                                                                                                                  │

│  ├─────────────┼────┤                                                                                                                                  │

│  │15,000 이상 ~ 20,000 미만 │1.45    │                                                                                                                                  │

│  ├─────────────┼────┤                                                                                                                                  │

│  │20,000 이상 ~ 25,000 미만 │1.60    │                                                                                                                                  │

│  ├─────────────┼────┤                                                                                                                                  │

│  │25,000 이상 ~ 30,000 미만 │1.75    │                                                                                                                                  │

│  ├─────────────┼────┤                                                                                                                                  │

│  │30,000 이상 ~ 35,000 미만 │1.90    │                                                                                                                                  │

│  ├─────────────┼────┤                                                                                                                                  │

│  │35,000 이상 ~ 40,000 미만 │2.05    │                                                                                                                                  │

│  ├─────────────┼────┤                                                                                                                                  │

│  │40,000 이상 ~ 45,000 미만 │2.20    │                                                                                                                                  │

│  ├─────────────┼────┤                                                                                                                                  │

│  │45,000 이상 ~ 50,000 미만 │2.35    │                                                                                                                                  │

│  ├─────────────┼────┤                                                                                                                                  │

│  │50,000 이상 ~ 55,000 미만 │2.50    │                                                                                                                                  │

│  ├─────────────┼────┤                                                                                                                                  │

│  │55,000 이상 ~ 60,000 미만 │2.65    │                                                                                                                                  │

│  ├─────────────┼────┤                                                                                                                                  │

│  │60,000 이상               │2.80    │                                                                                                                                  │

│  └─────────────┴────┘                                                                                                                                  │

│   비 고                                                                                                                                                                    │

│   1. 영 제37조의2제1항제1호의 건축물은 “연면적에 따른 조정계수”를 적용한다.                                                                                              │

│                                                                                                                                                                            │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

별표 0004: 정보통신설비 유지보수·관리자의 인정교육 실시기준(제12조 관련)

■ 정보통신설비 유지보수ㆍ관리기준 [별표 4]

정보통신설비 유지보수ㆍ관리자의 인정교육 실시기준(제12조 관련)

┌─────────┬────────────────┬─────┬────┐

│구 분             │교육대상자                      │교육시기  │교육시간│

├─────────┼────────────────┼─────┼────┤

│정보통신설비      │영 별표6에 따른 기술계          │선임일 전 │20시간  │

│유지보수ㆍ관리자  │정보통신기술자로서 정보통신설비 │          │이상    │

│인정교육          │유지보수ㆍ관리자로 선임되려는 자│          │        │

└─────────┴────────────────┴─────┴────┘

  비 고

  1. 정보통신설비 유지보수ㆍ관리자로 선임되고자 하는 자는 위 표에 따른 인정교육을 최초 선임일 전에 1회 이수해야 한다. 

  2. 교육시간은 총 20시간 이상으로 하되, 교육방식은 대면 또는 온라인 방식으로 실시할 수 있다. 

  3. 그 밖에 교육시간, 내용 등 교육에 관한 사항은 과학기술정보통신부장관이 정한다. 다만, 법 제69조제3항에 따라 과학기술정보통신부장관이 지정ㆍ고시하는 정보통신기술인력의 양성기관에 인정교육을 위탁한 경우에는 그 위탁받은 기관이 과학기술정보통신부장관의 승인을 받아 정할 수 있다. 

`

별표 0001: 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표

■ 정보통신설비 유지보수ㆍ관리기준 [별지 제1호서식]

정보통신설비 유지보수ㆍ관리 및 성능점검 대상 현황표

(1 쪽)

━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  상호(명칭)│                    │현장주소  │                                                      

━━━━━━┷━━━━━━━━━━┿━━┯━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━

  대상설비                        │대상│비고│대상설비                        │대상│비고          

━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━━━━━

  케이블 설비                     │[ ] │    │홈네트워크 설비                 │[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  배관 설비                       │[ ] │    │빌딩 안내 시스템(BIS)           │[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  국선인입 설비                   │[ ] │    │전기시계 시스템                 │[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  단자함 설비                     │[ ] │    │통합 SI 시스템                  │[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  이동통신 구내선로 설비          │[ ] │    │시설관리 시스템                 │[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  전화 설비                       │[ ] │    │건물 에너지관리 시스템          │[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  방송 공동수신 안테나 시설       │[ ] │    │지능형 인원계수 시스템          │[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  종합유선방송 구내 전송선로 설비 │[ ] │    │지능형 경계 감시 시스템         │[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  방송 음향 설비                  │[ ] │    │스마트 병원 설비(의료용 너스콜) │[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  네트워크 설비                   │[ ] │    │스마트 도난방지 시스템          │[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  전자출입(통제) 시스템           │[ ] │    │스마트 공장 시스템              │[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  원격검침 시스템                 │[ ] │    │스마트 도서관 시스템            │[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  주차관제 시스템                 │[ ] │    │지능형 이상음원 시스템          │[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  주차유도 시스템                 │[ ] │    │IoT기반 지하공간 안전관리 시스템│[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  무인택배 시스템                 │[ ] │    │디지털 사이니지                 │[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  비상벨 설비                     │[ ] │    │통신용 전원 설비                │[ ] │              

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───────

  영상정보처리기기 시스템         │[ ] │    │통신 접지 설비                  │[ ] │              

─────────────────┴──┴──┴────────────────┴──┴───────

  작성일자 :  20  년  월  일                                                                          

  작성자 :           (서 명)                                                                          

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                         

───────────────────────────────────────────────────

  1. [별표 1]에 규정된 설비 및 시설을 참고하여 작성한다.                                              

  2. 해당 건축물등의 특성과 여건에 적합하도록 점검대상 정보통신설비 및 현황표를 추가?변경할 수 있다  

  3. [ ]에는 점검대상 설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다.                                             

───────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                         

( 설비 및 시스템 명칭 ) 현황표

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  설비(시스템) 구성                                                                   

────┬──────┬──┬───┬─────┬────┬─────────────

  설비명│규격(모델명)│수량│제조사│설치 위치 │설치연도│비고                      

────┼──────┼──┼───┼─────┼────┼─────────────

        │            │    │      │          │        │                          

────┼──────┼──┼───┼─────┼────┼─────────────

        │            │    │      │          │        │                          

────┼──────┼──┼───┼─────┼────┼─────────────

        │            │    │      │          │        │                          

────┼──────┼──┼───┼─────┼────┼─────────────

        │            │    │      │          │        │                          

────┼──────┼──┼───┼─────┼────┼─────────────

        │            │    │      │          │        │                          

────┼──────┼──┼───┼─────┼────┼─────────────

        │            │    │      │          │        │                          

────┼──────┼──┼───┼─────┼────┼─────────────

        │            │    │      │          │        │                          

────┼──────┼──┼───┼─────┼────┼─────────────

        │            │    │      │          │        │                          

────┼──────┼──┼───┼─────┼────┼─────────────

        │            │    │      │          │        │                          

────┼──────┼──┼───┼─────┼────┼─────────────

        │            │    │      │          │        │                          

━━━━┷━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━

  설비 계통 상세도                                                                    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  설비 및 시스템 계통 상세도                                                          

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                         

───────────────────────────────────────────

  1. 계통 상세도는 구성 설비의 설치 공간, 위치, 규격 등을 파악할 수 있도록 작성한다.  

───────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                         

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  보수 및 교체 등 조치 내역                                               

────┬──────┬─────────────────┬───────

  일 자 │내  용      │조치 세부정보                     │시공업체정보  

        │            ├───┬────┬───┬────┤              

        │            │제조사│모델번호│수 량 │설치위치│              

────┼──────┼───┼────┼───┼────┼───────

        │(발생원인)  │      │        │      │        │              

        ├──────┤      │        │      │        │              

        │(조치방법)  │      │        │      │        │              

────┼──────┼───┼────┼───┼────┼───────

        │(발생원인)  │      │        │      │        │              

        ├──────┤      │        │      │        │              

        │(조치방법)  │      │        │      │        │              

────┼──────┼───┼────┼───┼────┼───────

        │(발생원인)  │      │        │      │        │              

        ├──────┤      │        │      │        │              

        │(조치방법)  │      │        │      │        │              

────┼──────┼───┼────┼───┼────┼───────

        │(발생원인)  │      │        │      │        │              

        ├──────┤      │        │      │        │              

        │(조치방법)  │      │        │      │        │              

────┼──────┼───┼────┼───┼────┼───────

        │(발생원인)  │      │        │      │        │              

        ├──────┤      │        │      │        │              

        │(조치방법)  │      │        │      │        │              

────┼──────┼───┼────┼───┼────┼───────

        │(발생원인)  │      │        │      │        │              

        ├──────┤      │        │      │        │              

        │(조치방법)  │      │        │      │        │              

────┼──────┼───┼────┼───┼────┼───────

        │(발생원인)  │      │        │      │        │              

        ├──────┤      │        │      │        │              

        │(조치방법)  │      │        │      │        │              

────┼──────┼───┼────┼───┼────┼───────

        │(발생원인)  │      │        │      │        │              

        ├──────┤      │        │      │        │              

        │(조치방법)  │      │        │      │        │              

────┼──────┼───┼────┼───┼────┼───────

        │(발생원인)  │      │        │      │        │              

        ├──────┤      │        │      │        │              

        │(조치방법)  │      │        │      │        │              

────┼──────┼───┼────┼───┼────┼───────

        │(발생원인)  │      │        │      │        │              

        ├──────┤      │        │      │        │              

        │(조치방법)  │      │        │      │        │              

────┼──────┼───┼────┼───┼────┼───────

        │(발생원인)  │      │        │      │        │              

        ├──────┤      │        │      │        │              

        │(조치방법)  │      │        │      │        │              

────┼──────┼───┼────┼───┼────┼───────

        │(발생원인)  │      │        │      │        │              

        ├──────┤      │        │      │        │              

        │(조치방법)  │      │        │      │        │              

━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━━━━

별표 0002: 정보통신설비 유지보수·관리 점검표

■ 정보통신설비 유지보수ㆍ관리기준 [별지 제2호서식]

정보통신설비 유지보수ㆍ관리 점검표

(1 쪽)

━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  상호(명칭)│                    │현장주소  │                                              

━━━━━━┷━━━━━━━━━━┿━━┯━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━

  대상설비                        │대상│점검│대상설비                        │대상│점검  

                                  │    │결과│                                │    │결과  

━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━

  케이블 설비                     │[ ] │    │홈네트워크 설비                 │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  배관 설비                       │[ ] │    │빌딩 안내 시스템(BIS)           │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  국선인입 설비                   │[ ] │    │전기시계 시스템                 │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  단자함 설비                     │[ ] │    │통합 SI 시스템                  │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  이동통신 구내선로 설비          │[ ] │    │시설관리 시스템                 │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  전화 설비                       │[ ] │    │건물 에너지관리 시스템          │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  방송 공동수신 안테나 시설       │[ ] │    │지능형 인원계수 시스템          │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  종합유선방송 구내 전송선로 설비 │[ ] │    │지능형 경계 감시 시스템         │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  방송 음향 설비                  │[ ] │    │스마트 병원 설비(의료용 너스콜) │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  네트워크 설비                   │[ ] │    │스마트 도난방지 시스템          │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  전자출입(통제) 시스템           │[ ] │    │스마트 공장 시스템              │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  원격검침 시스템                 │[ ] │    │스마트 도서관 시스템            │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  주차관제 시스템                 │[ ] │    │지능형 이상음원 시스템          │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  주차유도 시스템                 │[ ] │    │IoT기반 지하공간 안전관리 시스템│[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  무인택배 시스템                 │[ ] │    │디지털 사이니지                 │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  비상벨 설비                     │[ ] │    │통신용 전원 설비                │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  영상정보처리기기 시스템         │[ ] │    │통신 접지 설비                  │[ ] │      

─────────────────┴──┴──┴────────────────┴──┴───

  작성일자 :  20  년  월  일                                                                  

  작성자 :           (서 명)                                                                  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                 

───────────────────────────────────────────────

  1. 해당 건축물등의 특성과 여건에 적합하도록 점검대상 설비 및 점검표를 추가?변경할 수 있다  

  2. [ ]에는 점검대상 설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다.                                     

  3. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기한다.                                

───────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                 

케이블 설비 유지보수ㆍ관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                    │                                      

─────┼┤                                            │                                      

  설치업체││                                            │                                      

─────┼┴──────────────────────┼────┬──────────────

  점검항목│점검내용                                      │점검결과│비고                        

─────┼───────────────────────┼────┼──────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)     │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │배관·트레이 노출 상태 확인                   │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │케이블 정리 상태 확인                         │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │케이블 결선 및 접속 상태 확인                 │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │광케이블 곡율반경 준수 및 꺾임 유무 확인      │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │동축케이블 꼬임등에 의한 케이블 변형 여부 확인│        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

─────┼───────────────────────┼────┼──────────────

  기능    │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

─────┼───────────────────────┼────┼──────────────

  안전    │전력선과의 이격거리 확인                      │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │접지저항 측정                                 │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

배관 설비 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                │                                          

─────┼┤                                        │                                          

  설치업체││                                        │                                          

─────┼┴────────────────────┼────┬────────────────

  점검항목│점검내용                                  │점검결과│비고                            

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등) │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │볼트 및 너트 등 체결 상태 확인            │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │배관 및 트레이 상태(수평, 수직 등) 확인   │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │내화 충전재 적정 여부 확인(트레이,배관 등)│        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  기능    │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  안전    │트레이 접지 상태 확인                     │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

국선인입 설비 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                │                                          

─────┼┤                                        │                                          

  설치업체││                                        │                                          

─────┼┴────────────────────┼────┬────────────────

  점검항목│점검내용                                  │점검결과│비고                            

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등) │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │맨홀 내 시설물 고정 상태 확인             │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │맨홀 뚜껑의 결합 상태 및 파손유무 확인    │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  기능    │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  안전    │맨홀 내 사다리 거치 상태 확인             │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │맨홀·수공 양수 상태 확인                 │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │맨홀 내 가스 발생 유무 및 산소도 측정     │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인  │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │접지저항 측정                             │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

단자함 설비 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                    │                                      

─────┼┤                                            │                                      

  설치업체││                                            │                                      

─────┼┴──────────────────────┼────┬──────────────

  점검항목│점검내용                                      │점검결과│비고                        

─────┼───────────────────────┼────┼──────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)     │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │케이블 연결 상태 확인                         │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │케이블 정리 상태 확인                         │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │단자함 내 기구 및 기기 고정 상태 확인         │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │선번장 부착 여부 및 상태 확인                 │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │케이블 명찰 부착 여부 및 상태 확인            │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

─────┼───────────────────────┼────┼──────────────

  기능    │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

─────┼───────────────────────┼────┼──────────────

  안전    │잠금 장치 상태 확인                           │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │접지 상태 확인                                │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                   │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │재해(벼락, 침수, 강우, 분진 등) 보호 환경 확인│        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │습도 및 온도 조절을 위한 환기 상태 확인       │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │접지저항 측정                                 │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인      │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이동통신 구내선로 설비 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                │                                          

─────┼┤                                        │                                          

  설치업체││                                        │                                          

─────┼┴────────────────────┼────┬────────────────

  점검항목│점검내용                                  │점검결과│비고                            

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등) │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                    │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  기능    │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)       │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인               │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │접지저항 측정                             │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인  │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

전화 설비 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                │                                          

─────┼┤                                        │                                          

  설치업체││                                        │                                          

─────┼┴────────────────────┼────┬────────────────

  점검항목│점검내용                                  │점검결과│비고                            

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등) │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인      │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                    │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)             │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  기능    │송수신 통화 시 적정 음량 확인             │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │마이크 동작 상태 확인                     │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │통화 수신 시 알람 여부 확인               │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │통화 연결 및 품질 확인                    │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)       │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인               │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인               │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │접지저항 측정                             │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인  │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

방송 공동수신 안테나 시설 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                      │                                    

─────┼┤                                              │                                    

  설치업체││                                              │                                    

─────┼┴───────────────────────┼────┬─────────────

  점검항목│점검내용                                        │점검결과│비고                      

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)       │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │안테나 수직, 수평 확인                          │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                          │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │케이블 및 커넥터 연결 상태 확인                 │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                   │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  기능    │채널별 지상파 방송 수신 가능 여부 확인          │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │채널별 지상파 방송 수신 상태 및 품질(육안) 확인 │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │지하층 DMB, FM 수신 가능 여부 확인              │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │주전원 차단 시 예비전원장치 작동 유무 확인      │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │장치함 시건장치 정상 동작 확인                  │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  안전    │안테나와 주변 피뢰침과의 거리 확인(1미터 이상)  │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                     │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                     │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인│        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │접지저항 측정                                   │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인   │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인        │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

종합유선방송 구내 전송선로 설비 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                    │                                      

─────┼┤                                            │                                      

  설치업체││                                            │                                      

─────┼┴──────────────────────┼────┬──────────────

  점검항목│점검내용                                      │점검결과│비고                        

─────┼───────────────────────┼────┼──────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)     │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인      │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                        │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                 │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

─────┼───────────────────────┼────┼──────────────

  기능    │종합유선방송 수신 가능 여부 확인              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │종합유선방송 수신 상태 및 품질 확인           │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │냉각팬 동작상태 확인                          │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

─────┼───────────────────────┼────┼──────────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)           │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                   │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                   │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │접지저항 측정                                 │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인 │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인      │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

방송음향 설비 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                    │                                      

─────┼┤                                            │                                      

  설치업체││                                            │                                      

─────┼┴──────────────────────┼────┬──────────────

  점검항목│점검내용                                      │점검결과│비고                        

─────┼───────────────────────┼────┼──────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)     │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                        │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                 │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

─────┼───────────────────────┼────┼──────────────

  기능    │음향 정상 송출 및 출력 여부 확인              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │스피커 음량 및 음질 확인                      │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │마이크 정상 동작 확인                         │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │비상방송설비 연동 상태 유무 및 작동 여부 확인 │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │자동안내방송시스템 동작상태 확인              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

─────┼───────────────────────┼────┼──────────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)           │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                   │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                   │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │접지저항 측정                                 │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인 │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인      │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

          ├───────────────────────┼────┼──────────────

          │                                              │        │                            

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

네트워크 설비 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                            │                              

─────┼┤                                                    │                              

  설치업체││                                                    │                              

─────┼┴──────────────────────────┼────┬──────────

  점검항목│점검내용                                              │점검결과│비고                

─────┼───────────────────────────┼────┼──────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)             │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인                  │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │고정 및 취부 상태 확인                                │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                         │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │FDF 내 광케이블 꼬임, 꺾임 등 장애요인 확인           │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

─────┼───────────────────────────┼────┼──────────

  기능    │서버 고유 기능 정상 동작 및 모니터링 상태 확인        │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │링크 동작 속도 확인                                   │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │전면 및 후면 도어 시건장치 정상 동작 확인(시건장치가  │        │                    

          │있는 경우)                                            │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │내부 환기 계통 점검(FAN 등)                           │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

─────┼───────────────────────────┼────┼──────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)                   │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                           │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                           │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │접지저항 측정                                         │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인         │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인              │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

전자출입(통제) 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                            │                              

─────┼┤                                                    │                              

  설치업체││                                                    │                              

─────┼┴──────────────────────────┼────┬──────────

  점검항목│점검내용                                              │점검결과│비고                

─────┼───────────────────────────┼────┼──────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)             │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인                  │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │고정 및 취부 상태 확인                                │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                         │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

─────┼───────────────────────────┼────┼──────────

  기능    │출입통제 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등)     │        │                    

          │여부 확인                                             │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │RFID TAG를 통한 도어 열림 확인                        │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │호출버튼을 통한 도어 열림 확인                        │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │현관제어기와 연결된 기기와 음성 또는 영상 통화 가능   │        │                    

          │여부 확인                                             │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │현관제어기와 연결된 기기에서 출입문 제어 가능 여부    │        │                    

          │확인                                                  │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │출입관리 모니터링 시스템 기록 정보의 실시간 반영      │        │                    

          │여부 확인                                             │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │전면 및 후면 도어 시건장치 정상 동작 확인(시건장치가  │        │                    

          │있는 경우)                                            │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │휴대전화 어플리케이션을 통한 도어 열림 기능 작동      │        │                    

          │여부(기능이 탑재된 경우)                              │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

─────┼───────────────────────────┼────┼──────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)                   │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                           │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                           │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │접지저항 측정                                         │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인         │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인              │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

원격검침 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                        │                                  

─────┼┤                                                │                                  

  설치업체││                                                │                                  

─────┼┴────────────────────────┼────┬────────────

  점검항목│점검내용                                          │점검결과│비고                    

─────┼─────────────────────────┼────┼────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)         │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인              │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                            │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                     │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

─────┼─────────────────────────┼────┼────────────

  기능    │원격검침 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) │        │                        

          │여부 확인                                         │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │검침기기별 실시간 사용량 확인 가능 여부 확인      │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │검침기기와 서버 데이터의 정상 연동 여부 확인      │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │냉각팬 동작상태 확인                              │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

─────┼─────────────────────────┼────┼────────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)               │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                       │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                       │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │접지저항 측정                                     │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인     │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인          │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

주차관제 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                                  │                        

─────┼┤                                                          │                        

  설치업체││                                                          │                        

─────┼┴─────────────────────────────┼────┬───────

  점검항목│점검내용                                                    │점검결과│비고          

─────┼──────────────────────────────┼────┼───────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)                   │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인                        │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │고정 및 취부 상태 확인                                      │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                               │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │카메라부 렌즈 오염 및 파손 상태 확인                        │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

─────┼──────────────────────────────┼────┼───────

  기능    │주차관제 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인 │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │차량 감지 및 주차 차단기 개폐 정상 작동 상태 확인           │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │수동 개폐 기능 정상 작동 확인                               │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │기기에서 지원하는 결제 수단별 요금 정산 정상 동작           │        │              

          │여부 확인                                                   │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │차량번호, 요금 등 내용의 정상 표출 여부 확인(해당           │        │              

          │기능 지원 시)                                               │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │디스플레이 정보(한글, 영문, 숫자 등) 가독성 확인            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │호출 버튼을 통한 연결 및 음성 송·수신 상태 확인            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │차량 입출차 시 경보음(부저) 동작 상태 확인                  │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │차량 입출차 시 LED 점멸 동작 상태 확인                      │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │냉각팬 동작상태 확인                                        │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │프린터 인쇄상태 확인(용지, 롤러, 벨트 등)                   │        │              

─────┼──────────────────────────────┼────┼───────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)                         │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                                 │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                                 │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │접지저항 측정                                               │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인               │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인                    │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

주차유도 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                              │                            

─────┼┤                                                      │                            

  설치업체││                                                      │                            

─────┼┴───────────────────────────┼────┬─────────

  점검항목│점검내용                                                │점검결과│비고              

─────┼────────────────────────────┼────┼─────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)               │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인                │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │고정 및 취부 상태 확인                                  │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                           │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

─────┼────────────────────────────┼────┼─────────

  기능    │주차유도 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등)       │        │                  

          │여부 확인                                               │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │주차 공간 유무에 따른 발광소자(LED 등) 동작 확인        │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │주차 유도 안내판 및 유도등 정상 동작 여부 확인          │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인(해당 기능 지원 시) │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │냉각팬 동작상태 확인                                    │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

─────┼────────────────────────────┼────┼─────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)                     │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                             │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                             │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인        │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │접지저항 측정                                           │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인           │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인                │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

          ├────────────────────────────┼────┼─────────

          │                                                        │        │                  

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

무인택배 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                                  │                        

─────┼┤                                                          │                        

  설치업체││                                                          │                        

─────┼┴─────────────────────────────┼────┬───────

  점검항목│점검내용                                                    │점검결과│비고          

─────┼──────────────────────────────┼────┼───────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)                   │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인                    │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │고정 및 취부 상태 확인                                      │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                               │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

─────┼──────────────────────────────┼────┼───────

  기능    │무인택배 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인 │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │택배함 인출 및 잠금 기능 정상 동작 확인                     │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │디스플레이 정보, 선명도, 밝기 등 이용 환경 확인             │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │물리적 또는 논리적 버튼 정상 동작 여부 확인(키패드 등)      │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │물리적 또는 논리적 버튼 동작 시 디스플레이 정보와의 상호    │        │              

          │연계성 확인                                                 │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

─────┼──────────────────────────────┼────┼───────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)                         │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                                 │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                                 │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │접지저항 측정                                               │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인               │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인                    │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

비상벨 설비 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                      │                                    

─────┼┤                                              │                                    

  설치업체││                                              │                                    

─────┼┴───────────────────────┼────┬─────────────

  점검항목│점검내용                                        │점검결과│비고                      

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)       │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                          │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                   │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  기능    │동작 상태별 발광소자(LED 등) 점등 상태 확인     │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │비상벨 작동 시 통화 연결 및 품질 확인           │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │비상벨 작동 시 연계된 부가 기능(알람 구역 안내, │        │                          

          │CCTV 영상 등) 정상 동작 여부 확인               │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)             │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                     │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                     │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │접지저항 측정                                   │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인   │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인        │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

영상정보처리기기 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                                │                          

─────┼┤                                                        │                          

  설치업체││                                                        │                          

─────┼┴────────────────────────────┼────┬────────

  점검항목│점검내용                                                  │점검결과│비고            

─────┼─────────────────────────────┼────┼────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)                 │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인                  │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │주변기기(모니터, 키보드, 마우스 등) 상태 확인             │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │고정 및 취부 상태 확인                                    │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │방진/방수 등 상태 확인                                    │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                             │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

─────┼─────────────────────────────┼────┼────────

  기능    │비상벨 작동 시 연계된 기능(알람 구역 안내, CCTV 영상 등)  │        │                

          │정상 동작 여부 확인                                       │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인                      │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │녹화 영상 재생 및 품질 확인                               │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리                         │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │시스템 지원 기능(적외선 모드, 컬러 모드, 모션 인식 등)    │        │                

          │동작 상태 확인                                            │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │마이크, 스피커 등 작동 상태 확인(해당 시)                 │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │기능(분할 화면, 무선기기 연결 등) 동작 상태 확인          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │냉각팬 동작상태 확인                                      │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │리프트 동작상태 확인                                      │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

─────┼─────────────────────────────┼────┼────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)                       │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                               │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                               │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │접지저항 측정                                             │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인             │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인                  │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

홈네트워크 설비 유지보수·관리 점검표

━━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자    ││설치위치                                        │                                                                  

──────┼┤                                                │                                                                  

  설치업체  ││                                                │                                                                  

──────┼┴────────────────────────┼────┬────────────────────────────

  점검항목  │점검내용                                          │점검결과│비고                                                    

───┬──┼─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

  외관│공용│외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)         │        │                                                        

      │    ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │    │기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인              │        │                                                        

      │    ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │    │고정 및 취부 상태 확인                            │        │                                                        

      │    ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │    │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                     │        │                                                        

      │    ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │    │FDF 내 광케이블 꼬임, 꺾임 등 장애요인 확인       │        │                                                        

      ├──┼─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │전유│외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)         │        │                                                        

      │    ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │    │기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인              │        │                                                        

      │    ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │    │고정 및 취부 상태 확인                            │        │                                                        

      │    ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │    │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                     │        │                                                        

───┼──┼─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

  기능│공용│랙(함체) 전면 및 후면 도어 시건장치 정상 동작 확인│        │                                                        

      │    │(시건장치가 있는 경우)                            │        │                                                        

      │    ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │    │랙(함체) 내부 환기 계통 점검(FAN 등)              │        │                                                        

      │    ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │    │네트워크 연동상태 확인                            │        │                                                        

      │    ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │    │경비실기,로비폰 음향상태 확인                     │        │                                                        

      │    ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │    │                                                  │        │                                                        

      │    ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │    │                                                  │        │                                                        

      │    ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │    │                                                  │        │                                                        

      ├──┼─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │전유│홈네트워크 단말기기 원격제어 정상 작동 여부 확인  │        │                                                        

      │    ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │    │                                                  │        │                                                        

      │    ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

      │    │                                                  │        │                                                        

───┴──┼─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

  안전      │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)               │        │                                                        

            ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

            │전원 단자 및 연결 상태 확인                       │        │                                                        

            ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

            │이상 발열 및 소음 상태 확인                       │        │                                                        

            ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

            │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인  │        │                                                        

            ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

            │접지저항 측정                                     │        │                                                        

            ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

            │설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인     │        │                                                        

            ├─────────────────────────┼────┼────────────────────────────

            │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인          │        │                                                        

━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                                       

──────────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.                                     

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                        

  ※ 전유 : 각 세대내(전유부분)를 연결하는 망(세대단말기, 홈게이트웨이)                                                             

  ※ 공용 : 집중구내통신실에서 세대까지를 연결하는 망(단지서버, 워크그룹스위치, 백본스위치, 로비폰, 경비실기, 홈네트워크사용기기)   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

빌딩 안내 시스템(BIS) 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                            │                              

─────┼┤                                                    │                              

  설치업체││                                                    │                              

─────┼┴──────────────────────────┼────┬──────────

  점검항목│점검내용                                              │점검결과│비고                

─────┼───────────────────────────┼────┼──────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)             │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인              │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │주변기기(모니터, 키보드, 마우스 등) 상태 확인         │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │고정 및 취부 상태 확인                                │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                         │        │                    

─────┼───────────────────────────┼────┼──────────

  기능    │서버 고유 기능 정상 동작 및 모니터링 상태 확인        │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │BIS 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인│        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │표출 정보에 대한 영상 및 음향 상태 확인               │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │글자(한글, 영문), 숫자 등 정보 가독성 확인            │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │제어기기와의 데이터 연동 및 정확도 확인               │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │Console 연결 상태 확인                                │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │냉각팬 동작상태 확인                                  │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │네트워크 연결 확인                                    │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │시스템 Activity 연동 확인                             │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │저장공간 여유 확인                                    │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │시스템 사용율 확인                                    │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

─────┼───────────────────────────┼────┼──────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)                   │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                           │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                           │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │접지저항 측정                                         │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인         │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인              │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

          ├───────────────────────────┼────┼──────────

          │                                                      │        │                    

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

전기시계 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                                      │                    

─────┼┤                                                              │                    

  설치업체││                                                              │                    

─────┼┴───────────────────────────────┼────┬─────

  점검항목│점검내용                                                        │점검결과│비고      

─────┼────────────────────────────────┼────┼─────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)                       │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인                        │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │주변기기(모니터, 키보드, 마우스 등) 상태 확인                   │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │고정 및 취부 상태 확인                                          │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                                   │        │          

─────┼────────────────────────────────┼────┼─────

  기능    │시스템 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인       │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │위성 신호 포착 및 동기, 시각 데이터 검출 및 변환 기능 상태 확인 │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │표준시간 수신 상태 확인                                         │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │Console 연결 상태 확인                                          │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │냉각팬 동작상태 확인                                            │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │네트워크 연결 확인                                              │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │시스템 Activity 연동 확인                                       │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │저장공간 여유 확인                                              │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │시스템 사용율 확인                                              │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │                                                                │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │                                                                │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │                                                                │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │                                                                │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │                                                                │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │                                                                │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

─────┤설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)                             │        │          

  안전    ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                                     │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                                     │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인                │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │접지저항 측정                                                   │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │                                                                │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │                                                                │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │                                                                │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │                                                                │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │                                                                │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │                                                                │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │                                                                │        │          

          ├────────────────────────────────┼────┼─────

          │                                                                │        │          

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

통합 SI 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                                │                          

─────┼┤                                                        │                          

  설치업체││                                                        │                          

─────┼┴────────────────────────────┼────┬────────

  점검항목│점검내용                                                  │점검결과│비고            

─────┼─────────────────────────────┼────┼────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)                 │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인                  │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │주변기기(모니터, 키보드, 마우스 등) 상태 확인             │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │고정 및 취부 상태 확인                                    │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                             │        │                

─────┼─────────────────────────────┼────┼────────

  기능    │시스템 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인 │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │Console 연결 상태 확인                                    │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │냉각팬 동작상태 확인                                      │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │네트워크 연결 확인                                        │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │시스템 Activity 연동 확인                                 │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │저장공간 여유 확인                                        │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │시스템 사용율 확인                                        │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

─────┼─────────────────────────────┼────┼────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)                       │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                               │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                               │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │접지저항 측정                                             │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

시설관리 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                                │                          

─────┼┤                                                        │                          

  설치업체││                                                        │                          

─────┼┴────────────────────────────┼────┬────────

  점검항목│점검내용                                                  │점검결과│비고            

─────┼─────────────────────────────┼────┼────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)                 │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인                  │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │주변기기(모니터, 키보드, 마우스 등) 상태 확인             │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │고정 및 취부 상태 확인                                    │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                             │        │                

─────┼─────────────────────────────┼────┼────────

  기능    │시스템 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인 │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │Console 연결 상태 확인                                    │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │냉각팬 동작상태 확인                                      │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │네트워크 연결 확인                                        │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │시스템 Activity 연동 확인                                 │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │저장공간 여유 확인                                        │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │시스템 사용율 확인                                        │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

─────┼─────────────────────────────┼────┼────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)                       │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                               │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                               │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │접지저항 측정                                             │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인             │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인                  │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

건물 에너지관리 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                                │                          

─────┼┤                                                        │                          

  설치업체││                                                        │                          

─────┼┴────────────────────────────┼────┬────────

  점검항목│점검내용                                                  │점검결과│비고            

─────┼─────────────────────────────┼────┼────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)                 │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인                  │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │주변기기(모니터, 키보드, 마우스 등) 상태 확인             │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │고정 및 취부 상태 확인                                    │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                             │        │                

─────┼─────────────────────────────┼────┼────────

  기능    │시스템 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인 │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │Console 연결 상태 확인                                    │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │냉각팬 동작상태 확인                                      │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │네트워크 연결 확인                                        │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │시스템 Activity 연동 확인                                 │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │저장공간 여유 확인                                        │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │시스템 사용율 확인                                        │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

─────┼─────────────────────────────┼────┼────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)                       │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                               │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                               │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │접지저항 측정                                             │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │설비 설치 공간의 항온·항습장치 동작상태 확인             │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인                  │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

          ├─────────────────────────────┼────┼────────

          │                                                          │        │                

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

지능형 인원계수 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                │                                          

─────┼┤                                        │                                          

  설치업체││                                        │                                          

─────┼┴────────────────────┼────┬────────────────

  점검항목│점검내용                                  │점검결과│비고                            

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등) │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인  │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                    │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)             │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  기능    │CCTV 움직임 감지 및 동작 상태 확인        │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │센서와의 데이터 연동 여부 확인            │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인      │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │녹화 영상 재생 및 품질 확인               │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리         │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │냉각팬 동작 상태 확인                     │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)       │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │장비 전원공급 단자 연결 상태 확인         │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인               │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │접지저항 측정                             │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인  │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

지능형 경계 감시 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                                  │                        

─────┼┤                                                          │                        

  설치업체││                                                          │                        

─────┼┴─────────────────────────────┼────┬───────

  점검항목│점검내용                                                    │점검결과│비고          

─────┼──────────────────────────────┼────┼───────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)                   │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인                    │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │고정 및 취부 상태 확인                                      │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                               │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

─────┼──────────────────────────────┼────┼───────

  기능    │경계감시 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) 여부 확인 │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │구역별 센서 동작 및 감지 이벤트 발생 확인                   │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인                        │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │녹화 영상 재생 및 품질 확인                                 │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리                           │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │냉각팬 동작 상태 확인                                       │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │함체부 확인                                                 │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

─────┼──────────────────────────────┼────┼───────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)                         │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │전원 단자 연결 상태 확인                                    │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                                 │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │접지저항 측정                                               │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인                    │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

          ├──────────────────────────────┼────┼───────

          │                                                            │        │              

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

스마트 병원 설비(의료용 너스콜) 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                        │                                  

─────┼┤                                                │                                  

  설치업체││                                                │                                  

─────┼┴────────────────────────┼────┬────────────

  점검항목│점검내용                                          │점검결과│비고                    

─────┼─────────────────────────┼────┼────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)         │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인          │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                            │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                     │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

─────┼─────────────────────────┼────┼────────────

  기능    │호출기 버튼 정상 눌림 및 복원 여부 확인           │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │통화 연결 및 품질 상태 확인                       │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │주수신기와 호출 병실 간 데이터 연동 여부 확인     │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │호출 시 복도등 연동 여부 확인                     │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리                 │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │호출횟수, 처리시간 등 관리프로그램 기록정보 연동확│        │                        

          │인                                                │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

─────┼─────────────────────────┼────┼────────────

  안전    │전원 단자 및 연결 상태 확인                       │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │접지저항 측정                                     │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인          │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

스마트 도난방지 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                │                                          

─────┼┤                                        │                                          

  설치업체││                                        │                                          

─────┼┴────────────────────┼────┬────────────────

  점검항목│점검내용                                  │점검결과│비고                            

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등) │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인  │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                    │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)             │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  기능    │도난 감지 장치의 태그 인식 여부 확인      │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │경보기 작동 여부 확인(태그 인식 시)       │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)       │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인               │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │접지저항 측정                             │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인  │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

스마트 공장 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                      │                                    

─────┼┤                                              │                                    

  설치업체││                                              │                                    

─────┼┴───────────────────────┼────┬─────────────

  점검항목│점검내용                                        │점검결과│비고                      

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)       │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인        │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                          │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                   │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  기능    │모니터링 디스플레이 장치 정상 동작 여부 확인    │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │환경정보 값 실시간 송수신 여부 확인             │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │구성 설비 데이터 수집 및 제어 여부 확인         │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │입·출력 모듈을 통한 물리적 설비 제어 여부 확인 │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │센서 동작 여부 확인                             │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리               │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)             │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                     │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                     │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │접지저항 측정                                   │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인        │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

스마트 도서관 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                  │                                        

─────┼┤                                          │                                        

  설치업체││                                          │                                        

─────┼┴─────────────────────┼────┬───────────────

  점검항목│점검내용                                    │점검결과│비고                          

─────┼──────────────────────┼────┼───────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)   │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인    │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                      │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)               │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │                                            │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │                                            │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │                                            │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │                                            │        │                              

─────┼──────────────────────┼────┼───────────────

  기능    │도서 출납 기능 확인                         │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │보관 도서에 대한 검색 기능 여부 확인        │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │UV 살균 시스템 작동 여부 확인               │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │디스플레이 정상 동작 여부 확인              │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │바코드리더기 인식 작동 여부 확인            │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │프린터 기능 작동 여부 확인(대출/반납 확인증)│        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │물리적 및 논리적 버튼 정상 동작 여부 확인   │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │네트워크 연결 상태 확인                     │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리           │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │도서투입구 자동도어 안전센서 동작여부 확인  │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │                                            │        │                              

─────┼──────────────────────┼────┼───────────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)         │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                 │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                 │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │접지저항 측정                               │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │잠금 장치 상태 확인                         │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인    │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │                                            │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │                                            │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │                                            │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │                                            │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │                                            │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │                                            │        │                              

          ├──────────────────────┼────┼───────────────

          │                                            │        │                              

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

지능형 이상음원 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                      │                                    

─────┼┤                                              │                                    

  설치업체││                                              │                                    

─────┼┴───────────────────────┼────┬─────────────

  점검항목│점검내용                                        │점검결과│비고                      

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)       │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인        │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                          │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                   │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  기능    │비상벨 버튼 정상 동작 여부 확인                 │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │영상 및 음향 상태 확인                          │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │경보 정상 작동 확인                             │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인            │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │녹화 영상 재생 및 품질 확인                     │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리               │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │냉각팬 동작 상태 확인                           │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │음원 감지 녹음 기능 작동여부 확인               │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │이벤트 발생시 스피커 알람 경고방송 정상송출 확인│        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)             │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │전원 단자 연결 상태 확인                        │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                     │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │접지저항 측정                                   │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인        │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

IoT기반 지하공간 안전관리 시스템 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                      │                                    

─────┼┤                                              │                                    

  설치업체││                                              │                                    

─────┼┴───────────────────────┼────┬─────────────

  점검항목│점검내용                                        │점검결과│비고                      

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)       │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인        │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                          │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                   │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  기능    │시스템 관련 기능의 정상 동작(모니터링, 제어 등) │        │                          

          │여부 확인                                       │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │센서와의 데이터 연동 여부 확인                  │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리               │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │냉각팬 동작 상태 확인                           │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)             │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                     │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                     │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │접지저항 측정                                   │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인        │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │가스 발생 유무 및 산소도 측정                   │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

디지털 사이니지 유지보수·관리 점검표

   ━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                        │                                  

─────┼┤                                                │                                  

  설치업체││                                                │                                  

─────┼┴────────────────────────┼────┬────────────

  점검항목│점검내용                                          │점검결과│비고                    

─────┼─────────────────────────┼────┼────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)         │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │기기와 연결된 케이블 및 커넥터 상태 확인          │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                            │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                     │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

─────┼─────────────────────────┼────┼────────────

  기능    │서버로부터 받은 실시간 정보의 정상 표출 여부 확인 │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │글자(한글, 영문), 숫자 등 정보 가독성 확인        │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리                 │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │유·무선 네트워크 연결상태 확인 미디어 원격제어   │        │                        

          │정상동작확인                                      │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

─────┼─────────────────────────┼────┼────────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)               │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                       │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                       │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │접지저항 측정                                     │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인          │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

          ├─────────────────────────┼────┼────────────

          │                                                  │        │                        

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

통신용 전원 설비 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                      │                                    

─────┼┤                                              │                                    

  설치업체││                                              │                                    

─────┼┴───────────────────────┼────┬─────────────

  점검항목│점검내용                                        │점검결과│비고                      

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등)       │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │기기 연결 케이블 및 커넥터 상태 확인            │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                          │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │배터리 보호함 및 단자 커버 유무 및 상태 확인    │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │배터리 누액 발생 여부 확인                      │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)                   │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  기능    │배터리 충전량 확인                              │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │냉각팬 동작 상태 확인                           │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │고장 또는 오작동 경고 알람 여부 확인            │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

─────┼────────────────────────┼────┼─────────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)             │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인                     │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인│        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인                     │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │접지저항 측정                                   │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │항온·항습장치 동작상태 확인                    │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인        │        │                          

          ├────────────────────────┼────┼─────────────

          │                                                │        │                          

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

통신 접지 설비 유지보수·관리 점검표

━━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  점검자  ││설치위치                                │                                          

─────┼┤                                        │                                          

  설치업체││                                        │                                          

─────┼┴────────────────────┼────┬────────────────

  점검항목│점검내용                                  │점검결과│비고                            

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  외관    │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등) │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │고정 및 취부 상태 확인                    │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │작동 표시부 확인(LCD, LED 등)             │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  기능    │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

─────┼─────────────────────┼────┼────────────────

  안전    │설치 환경 확인(먼지, 습도, 온도 등)       │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │전원 단자 및 연결 상태 확인               │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │이상 발열 및 소음 상태 확인               │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │접지저항 측정                             │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │설비 설치 공간의 조명설비 동작 여부 확인  │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

          ├─────────────────────┼────┼────────────────

          │                                          │        │                                

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                     

─────────────────────────────────────────────────

  1. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.   

  2. 유지보수·관리 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

별표 0003: 정보통신설비 성능점검표

■ 정보통신설비 유지보수ㆍ관리기준 [별지 제3호서식]

정보통신설비 성능점검표

(1 쪽)

━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  상호(명칭)│                    │현장주소  │                                              

━━━━━━┷━━━━━━━━━━┿━━┯━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━

  대상설비                        │대상│점검│대상설비                        │대상│점검  

                                  │    │결과│                                │    │결과  

━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━┿━━━

  케이블 설비                     │[ ] │    │홈네트워크 설비                 │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  배관 설비                       │[ ] │    │빌딩 안내 시스템(BIS)           │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  국선인입 설비                   │[ ] │    │전기시계 시스템                 │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  단자함 설비                     │[ ] │    │통합 SI 시스템                  │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  이동통신 구내선로 설비          │[ ] │    │시설관리 시스템                 │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  전화 설비                       │[ ] │    │건물 에너지관리 시스템          │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  방송 공동수신 안테나 시설       │[ ] │    │지능형 인원계수 시스템          │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  종합유선방송 구내 전송선로 설비 │[ ] │    │지능형 경계 감시 시스템         │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  방송 음향 설비                  │[ ] │    │스마트 병원 설비(의료용 너스콜) │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  네트워크 설비                   │[ ] │    │스마트 도난방지 시스템          │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  전자출입(통제) 시스템           │[ ] │    │스마트 공장 시스템              │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  원격검침 시스템                 │[ ] │    │스마트 도서관 시스템            │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  주차관제 시스템                 │[ ] │    │지능형 이상음원 시스템          │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  주차유도 시스템                 │[ ] │    │IoT기반 지하공간 안전관리 시스템│[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  무인택배 시스템                 │[ ] │    │디지털 사이니지                 │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  비상벨 설비                     │[ ] │    │통신용 전원 설비                │[ ] │      

─────────────────┼──┼──┼────────────────┼──┼───

  영상정보처리기기 시스템         │[ ] │    │통신 접지 설비                  │[ ] │      

─────────────────┴──┴──┴────────────────┴──┴───

  작성일자 :  20  년  월  일                                                                  

  작성자 :           (서 명)                                                                  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                 

───────────────────────────────────────────────

  1. 해당 건축물등의 특성과 여건에 적합하도록 점검대상 설비 및 점검표를 추가ㆍ변경할 수 있다  

  2. [ ]에는 점검대상 설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다.                                     

  3. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기한다.                                

───────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                 

케이블 설비 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                            │                                                    

  점검자      ││(입회자)││                                    │                                                    

───────┼┴────┴┴──────────────────┼────┬─────────────────────

  구  분      │점검내용                                          │점검결과│비고                                      

───────┼─────────────────────────┼────┼─────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인       │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │통과 지점 광케이블 스파이럴 슬리브 보호 여부 확인 │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │접지저항 측정                                     │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

───────┼─────────────────────────┴────┴─────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

배관 설비 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                  │                                                              

  점검자      ││(입회자)││                          │                                                              

───────┼┴────┴┴─────────────┼────┬──────────────────────────

  구  분      │점검내용                                │점검결과│비고                                                

───────┼────────────────────┼────┼──────────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인│        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │케이블 수용 여유 공간 확인              │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │배관 및 트레이 상태(수평, 수직 등) 확인 │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │접지저항 측정                           │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

              ├────────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                        │        │                                                    

───────┼────────────────────┴────┴──────────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

국선인입 설비 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                      │                                                          

  점검자      ││(입회자)││                              │                                                          

───────┼┴────┴┴───────────────┼────┬────────────────────────

  구  분      │점검내용                                    │점검결과│비고                                            

───────┼──────────────────────┼────┼────────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인 │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │맨홀 내 시설물 고정 상태 확인               │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │맨홀 뚜껑의 결합 상태 및 파손유무 확인      │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │접지저항 측정                               │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

───────┼──────────────────────┴────┴────────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

단자함 설비 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                            │                                                    

  점검자      ││(입회자)││                                    │                                                    

───────┼┴────┴┴──────────────────┼────┬─────────────────────

  구  분      │점검내용                                          │점검결과│비고                                      

───────┼─────────────────────────┼────┼─────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인       │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등) 및 확인 │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │잠금 장치 상태 확인                               │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │단자함 내 기구 및 기기 고정 상태 확인             │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │케이블 연결 및 정리 상태 확인                     │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │접지저항 측정                                     │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

───────┼─────────────────────────┴────┴─────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

이동통신 구내선로 설비 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                          │                                                      

  점검자      ││(입회자)││                                  │                                                      

───────┼┴────┴┴─────────────────┼────┬──────────────────────

  구  분      │점검내용                                        │점검결과│비고                                        

───────┼────────────────────────┼────┼──────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인     │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │접속함 내 기구 및 기기 고정 상태 확인           │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │잠금 장치 상태 확인                             │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │배관 예비공 가용 여부 확인                      │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │전원 단자 및 연결 상태 확인                     │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인│        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │접지저항 측정                                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

───────┼────────────────────────┴────┴──────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

전화 설비 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                      │                                                          

  점검자      ││(입회자)││                              │                                                          

───────┼┴────┴┴───────────────┼────┬────────────────────────

  구  분      │점검내용                                    │점검결과│비고                                            

───────┼──────────────────────┼────┼────────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인 │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │통화 연결 및 품질 확인                      │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │접지저항 측정                               │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                     │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

───────┼──────────────────────┴────┴────────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

방송 공동수신 안테나 시설 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                            │                                                    

  점검자      ││(입회자)││                                    │                                                    

───────┼┴────┴┴──────────────────┼────┬─────────────────────

  구  분      │점검내용                                          │점검결과│비고                                      

───────┼─────────────────────────┼────┼─────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인       │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │출력 검사 단자의 레벨값 확인                      │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │지하 DMB, FM 수신 상태 확인                       │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │증폭기·분배기 간의 공간 확보 및 신호 간섭 확인   │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │누설동축케이블 전계강도 측정(무선방식인 경우)     │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │전파환경(RSRP) 측정                               │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │유휴 분배 및 분기 단자 종단저항 측정(75Ω) 확인   │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │기기 입·출력 신호 레벨 측정                      │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │광 송·수신 레벨 측정                             │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                           │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │접지저항 측정                                     │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │무선 신호 수신기기 수신감도 측정(무선 방식인 경우)│        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │무선 신호 전계강도 측정(무선 방식인 경우)         │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

              ├─────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                  │        │                                          

───────┼─────────────────────────┴────┴─────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

종합유선방송 구내 전송선로 설비 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                      │                                                          

  점검자      ││(입회자)││                              │                                                          

───────┼┴────┴┴───────────────┼────┬────────────────────────

  구  분      │점검내용                                    │점검결과│비고                                            

───────┼──────────────────────┼────┼────────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인 │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │출력 검사 단자의 레벨값 확인                │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │기기 입·출력 신호 레벨 측정                │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                     │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │접지저항 측정                               │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

───────┼──────────────────────┴────┴────────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

방송음향 설비 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                          │                                                      

  점검자      ││(입회자)││                                  │                                                      

───────┼┴────┴┴─────────────────┼────┬──────────────────────

  구  분      │점검내용                                        │점검결과│비고                                        

───────┼────────────────────────┼────┼──────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인     │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │방송 송출 및 출력 시 노이즈 발생, 방송 품질 확인│        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │출력 음향의 음량의 적정성 확인                  │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │비상방송설비 연동 상태 유무 및 작동 여부 확인   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인│        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                         │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │접지저항 측정                                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

───────┼────────────────────────┴────┴──────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

네트워크 설비 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                │                                                                

  점검자      ││(입회자)││                        │                                                                

───────┼┴────┴┴────────────┼────┬───────────────────────────

  구  분      │점검내용                              │점검결과│비고                                                  

───────┼───────────────────┼────┼───────────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인│        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인│        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │광 송·수신 레벨 확인                 │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인  │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인         │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인            │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인  │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인 │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정               │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │접지저항 측정                         │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

───────┼───────────────────┴────┴───────────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

전자출입(통제) 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                │                                                                

  점검자      ││(입회자)││                        │                                                                

───────┼┴────┴┴────────────┼────┬───────────────────────────

  구  분      │점검내용                              │점검결과│비고                                                  

───────┼───────────────────┼────┼───────────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인│        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인│        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │일정 시간 이후 자동 닫힘 및 잠금 기능 확인│        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │수동 조작 스위치 정상 동작 여부 확인  │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │RF카드 자기장 세기 측정               │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │RF카드 인식거리 측정                  │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인  │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인         │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인            │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인  │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인 │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정               │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │접지저항 측정                         │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

              ├───────────────────┼────┼───────────────────────────

              │                                      │        │                                                      

───────┼───────────────────┴────┴───────────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

원격검침 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                          │                                                      

  점검자      ││(입회자)││                                  │                                                      

───────┼┴────┴┴─────────────────┼────┬──────────────────────

  구  분      │점검내용                                        │점검결과│비고                                        

───────┼────────────────────────┼────┼──────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인     │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │누설동축케이블 전계강도 측정                    │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │송신 출력 측정                                  │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │스퓨리어스 측정                                 │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │무선 신호 수신기기 수신감도 측정                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │무선 신호 전계강도 측정                         │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │안테나 송·수신 신호 상태 확인(무선 방식의 경우)│        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인            │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인                      │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인            │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인           │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                         │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │접지저항 측정                                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

───────┼────────────────────────┴────┴──────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

주차관제 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                                    │                                            

  점검자      ││(입회자)││                                            │                                            

───────┼┴────┴┴──────────────────────┼────┬─────────────────

  구  분      │점검내용                                                  │점검결과│비고                              

───────┼─────────────────────────────┼────┼─────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인               │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │주간 및 야간 차량번호 인식 여부 확인                      │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │차량 출입의 실시간 감지 및 신호 송·수신 확인             │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │층별, 구역별 주차 현황에 따른 만공차 내용 표출 정확도 확인│        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │중앙감시반 또는 관제 서버와의 데이터 연동 여부 확인       │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인                      │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인                             │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인                                │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인                      │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인                     │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                                   │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │접지저항 측정                                             │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │                                                          │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │                                                          │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │                                                          │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │                                                          │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │                                                          │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │                                                          │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │                                                          │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │                                                          │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │                                                          │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │                                                          │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │                                                          │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │                                                          │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │                                                          │        │                                  

              ├─────────────────────────────┼────┼─────────────────

              │                                                          │        │                                  

───────┼─────────────────────────────┴────┴─────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

주차유도 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                          │                                                      

  점검자      ││(입회자)││                                  │                                                      

───────┼┴────┴┴─────────────────┼────┬──────────────────────

  구  분      │점검내용                                        │점검결과│비고                                        

───────┼────────────────────────┼────┼──────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인     │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │차량 위치 정보의 저장 및 기록 상태 확인         │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │주차 공간 유무에 따른 발광소자(LED 등) 동작 확인│        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인            │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인                      │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인            │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인           │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                         │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │접지저항 측정                                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

───────┼────────────────────────┴────┴──────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

무인택배 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                                              │                                  

  점검자      ││(입회자)││                                                      │                                  

───────┼┴────┴┴───────────────────────────┼────┬────────────

  구  분      │점검내용                                                            │점검결과│비고                    

───────┼──────────────────────────────────┼────┼────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인                         │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │시스템 사용자 권한 확인                                             │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │중앙 시스템과의 실시간 통신 연결 상태 확인                          │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │물리적 또는 논리적 버튼 동작 시 디스플레이 정보와의 상호 연계성 확인│        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │물리적 또는 논리적 버튼 정상 동작 여부 확인(키패드 등)              │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인                                │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인                                       │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인                                          │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인                                │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인                               │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                                             │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │접지저항 측정                                                       │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │                                                                    │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │                                                                    │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │                                                                    │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │                                                                    │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │                                                                    │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │                                                                    │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │                                                                    │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │                                                                    │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │                                                                    │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │                                                                    │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │                                                                    │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │                                                                    │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │                                                                    │        │                        

              ├──────────────────────────────────┼────┼────────────

              │                                                                    │        │                        

───────┼──────────────────────────────────┴────┴────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

비상벨 설비 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                                                │                                

  점검자      ││(입회자)││                                                        │                                

───────┼┴────┴┴────────────────────────────┼────┬───────────

  구  분      │점검내용                                                              │점검결과│비고                  

───────┼───────────────────────────────────┼────┼───────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인                           │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │작동 시 관제소(경비실, 관리사무소 등)와의 통화 연결 및 품질 상태 확인 │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │무선 신호 수신 감도 측정                                              │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                                               │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │접지저항 측정                                                         │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

              ├───────────────────────────────────┼────┼───────────

              │                                                                      │        │                      

───────┼───────────────────────────────────┴────┴───────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

영상정보처리기기 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                                                      │                          

  점검자      ││(입회자)││                                                              │                          

───────┼┴────┴┴───────────────────────────────┼────┬────────

  구  분      │점검내용                                                                    │점검결과│비고            

───────┼──────────────────────────────────────┼────┼────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인                                 │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │비상벨 작동 시 연계된 기능(알람 구역 안내, CCTV 영상 등) 정상 동작 여부 확인│        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인                                        │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │녹화 영상 재생 및 품질 확인                                                 │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리                                           │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │기능(적외선 모드, 컬러 모드, 모션인식 등) 동작 상태 확인                    │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │마이크, 스피커 등 작동 상태 확인(해당 시)                                   │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │기능(분할 화면, 무선기기 연결 등) 동작 상태 확인                            │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │냉각팬 동작상태 확인                                                        │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인                                        │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인                                               │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인                                                  │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인                                        │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인                                       │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                                                     │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │접지저항 측정                                                               │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │                                                                            │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │                                                                            │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │                                                                            │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │                                                                            │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │                                                                            │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │                                                                            │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │                                                                            │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │                                                                            │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │                                                                            │        │                

              ├──────────────────────────────────────┼────┼────────

              │                                                                            │        │                

───────┼──────────────────────────────────────┴────┴────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

홈네트워크 설비 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                      │                

  점검자      ││(입회자)││                              │                

───────┼┴────┴┴───────────────┼────┬───

  구  분      │점검내용                                    │점검결과│비고  

───┬───┼──────────────────────┼────┼───

  점검│공용  │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인 │        │      

  항목│      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인    │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인        │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │최신 보안 패치 설치 여부 확인               │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │최신 펌웨어 설치 여부 확인                  │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인        │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인       │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │AC 및 DC 입력 전원 측정                     │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │접지저항 측정                               │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │연결 시스템 데이터 연동 정확도 확인         │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │                                            │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │                                            │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │                                            │        │      

      ├───┼──────────────────────┼────┼───

      │전유  │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인 │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │홈네트워크 단말기기 원격제어 정상 작동 여부 확인│        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │월패드 사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인 │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │최신 펌웨어 적용 여부 확인                  │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │                                            │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │                                            │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │                                            │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │                                            │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │                                            │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │                                            │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │                                            │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │                                            │        │      

      │      ├──────────────────────┼────┼───

      │      │                                            │        │      

───┴───┼──────────────────────┴────┴───

  부적합 항목 │                                                  

              │ ○                                                           

              │  -                                                           

              │                                                              

              │                                                              

              ├───────────────────────────────

              │                                                    

              │ ○                                                           

              │  -                                                           

              │                                                              

              │                                                              

───────┼───────────────────────────────

  현황사진    │                                                              

              │                                                              

───────┼───────────────────────────────

  비 고       │                                                              

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                 

───────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                   

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.  

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.   

  ※ 전유 : 각 세대내(전유부분)를 연결하는 망(세대단말기, 홈게이트웨이)       

  ※ 공용 : 집중구내통신실에서 세대까지를 연결하는 망(단지서버, 워크그룹스위치, 백본스위치, 로비폰, 경비실기, 홈네트워크사용기기)  

───────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                 

빌딩 안내 시스템(BIS) 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                          │                                                      

  점검자      ││(입회자)││                                  │                                                      

───────┼┴────┴┴─────────────────┼────┬──────────────────────

  구  분      │점검내용                                        │점검결과│비고                                        

───────┼────────────────────────┼────┼──────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인     │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인        │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │제어기기와의 데이터 연동 및 정확도 확인         │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인│        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인            │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인                      │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인            │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인           │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                         │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │접지저항 측정                                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

───────┼────────────────────────┴────┴──────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

전기시계 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                          │                                                      

  점검자      ││(입회자)││                                  │                                                      

───────┼┴────┴┴─────────────────┼────┬──────────────────────

  구  분      │점검내용                                        │점검결과│비고                                        

───────┼────────────────────────┼────┼──────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인     │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인        │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │모시계∼자시계 각 회선별 송출 및 도착전압 측정  │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인│        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인            │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인                      │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인            │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인           │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                         │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │접지저항 측정                                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

───────┼────────────────────────┴────┴──────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

통합 SI 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                          │                                                      

  점검자      ││(입회자)││                                  │                                                      

───────┼┴────┴┴─────────────────┼────┬──────────────────────

  구  분      │점검내용                                        │점검결과│비고                                        

───────┼────────────────────────┼────┼──────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인     │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인        │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인│        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인            │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인                      │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인            │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인           │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                         │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │접지저항 측정                                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

───────┼────────────────────────┴────┴──────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

시설관리 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                          │                                                      

  점검자      ││(입회자)││                                  │                                                      

───────┼┴────┴┴─────────────────┼────┬──────────────────────

  구  분      │점검내용                                        │점검결과│비고                                        

───────┼────────────────────────┼────┼──────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인     │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │RF카드 자기장 세기 측정                         │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │RF카드 인식거리 측정                            │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인│        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인            │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인                      │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인            │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인           │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                         │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │접지저항 측정                                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

───────┼────────────────────────┴────┴──────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

건물 에너지관리 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                          │                                                      

  점검자      ││(입회자)││                                  │                                                      

───────┼┴────┴┴─────────────────┼────┬──────────────────────

  구  분      │점검내용                                        │점검결과│비고                                        

───────┼────────────────────────┼────┼──────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인     │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인│        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인            │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인                      │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인            │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인           │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                         │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │접지저항 측정                                   │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

              ├────────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                                │        │                                            

───────┼────────────────────────┴────┴──────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

지능형 인원계수 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                          │                                                    

  점검자      ││(입회자)││                                  │                                                    

───────┼┴────┴┴─────────────────┼────┬─────────────────────

  구  분      │점검내용                                        │점검결과│비고                                      

───────┼────────────────────────┼────┼─────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인     │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │센서 감도 및 감지 범위 점검                     │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │실시간 인원 계수 및 누계 데이터 정상 동작 테스트│        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인            │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │녹화 영상 재생 및 품질 확인                     │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리               │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인            │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인                   │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인                      │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인            │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인           │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                         │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │접지저항 측정                                   │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                │        │                                          

              ├────────────────────────┼────┼─────────────────────

              │                                                │        │                                          

───────┼────────────────────────┴────┴─────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                          

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

              ├───────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                            

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                      

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                         

───────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성  

  한다.                                                                                                               

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.       

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                

───────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                         

지능형 경계 감시 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                │                                                              

  점검자      ││(입회자)││                        │                                                              

───────┼┴────┴┴────────────┼────┬──────────────────────────

  구  분      │점검내용                              │점검결과│비고                                                

───────┼───────────────────┼────┼──────────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인│        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │실시간 경보 및 알림 작동 확인         │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │데이터 연동 및 정확도 확인            │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │중앙 시스템과의 실시간 통신 연결 상태 확인│        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │렌즈 오염 및 파손 상태 확인           │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인  │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │녹화 영상 재생 및 품질 확인           │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리     │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인  │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인         │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인            │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인  │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인 │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정               │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │접지저항 측정                         │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │함체부 확인                           │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

───────┼───────────────────┴────┴──────────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                          

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

              ├───────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                            

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                      

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                         

───────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성  

  한다.                                                                                                               

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.       

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                

───────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                         

스마트 병원 설비(의료용 너스콜) 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                        │                                                      

  점검자      ││(입회자)││                                │                                                      

───────┼┴────┴┴────────────────┼────┬──────────────────────

  구  분      │점검내용                                      │점검결과│비고                                        

───────┼───────────────────────┼────┼──────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인   │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │호출기 버튼 정상 눌림 및 복원 여부 확인       │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │주수신기의 통화용자기 확장성 확인             │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │통화 연결 및 품질 상태 확인                   │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │주수신기와 호출 병실 간 데이터 연동 여부 확인 │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리             │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                       │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │접지저항 측정                                 │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

───────┼───────────────────────┴────┴──────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                          

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

              ├───────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                            

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                      

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                         

───────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성  

  한다.                                                                                                               

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.       

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                

───────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                         

스마트 도난방지 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                      │                                                        

  점검자      ││(입회자)││                              │                                                        

───────┼┴────┴┴───────────────┼────┬───────────────────────

  구  분      │점검내용                                    │점검결과│비고                                          

───────┼──────────────────────┼────┼───────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인 │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │도난 감지 장치의 태그 인식 여부 확인        │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │경보기 작동 여부 확인(태그 인식 시)         │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                     │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │접지저항 측정                               │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │　                                          │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

───────┼──────────────────────┴────┴───────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                          

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

              ├───────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                            

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                      

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                         

───────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성  

  한다.                                                                                                               

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.       

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                

───────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                         

스마트 공장 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                                │                                              

  점검자      ││(입회자)││                                        │                                              

───────┼┴────┴┴────────────────────┼────┬──────────────────

  구  분      │점검내용                                              │점검결과│비고                                

───────┼───────────────────────────┼────┼──────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인           │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │센서 및 제어기기와 데이터 연동 여부 확인              │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │SCADA 관련 설비의 모니터링 및 제어 정상 동작 여부 확인│        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │PLC관련 설비의 각종센서 제어 가능 여부 확인           │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리                     │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인                  │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인                         │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인                            │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인                  │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인                 │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                               │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │접지저항 측정                                         │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │                                                      │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │                                                      │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │                                                      │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │                                                      │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │                                                      │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │                                                      │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │                                                      │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │                                                      │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │                                                      │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │                                                      │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │                                                      │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │                                                      │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │                                                      │        │                                    

              ├───────────────────────────┼────┼──────────────────

              │                                                      │        │                                    

───────┼───────────────────────────┴────┴──────────────────

  부적합 항목 │                                                                                          

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

              ├───────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                            

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                      

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                         

───────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성  

  한다.                                                                                                               

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.       

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                

───────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                         

스마트 도서관 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                │                                                              

  점검자      ││(입회자)││                        │                                                              

───────┼┴────┴┴────────────┼────┬──────────────────────────

  구  분      │점검내용                              │점검결과│비고                                                

───────┼───────────────────┼────┼──────────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인│        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │글자(한글, 영문), 숫자 등 정보 가독성 확인│        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │터치 감도 및 응답 속도 확인           │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │권한 사용자 액세스 가능 여부 확인     │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │이용 시간 제외 동작 중단 여부 확인    │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │UPS 바이패스 절체 동작시험(UPS 설치시)│        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리     │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인  │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인         │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인            │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인  │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인 │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정               │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │접지저항 측정                         │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

              ├───────────────────┼────┼──────────────────────────

              │                                      │        │                                                    

───────┼───────────────────┴────┴──────────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                          

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

              ├───────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                            

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                      

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                         

───────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성  

  한다.                                                                                                               

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.       

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                

───────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                         

지능형 이상음원 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                      │                                                        

  점검자      ││(입회자)││                              │                                                        

───────┼┴────┴┴───────────────┼────┬───────────────────────

  구  분      │점검내용                                    │점검결과│비고                                          

───────┼──────────────────────┼────┼───────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인 │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │이상 음원 감지 정상 동작 테스트             │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │관제소와의 통화 연결 및 품질 상태 확인      │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │영상 촬영 방해 요인 확인                    │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │실시간 동영상 촬영 및 저장 상태 확인        │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │녹화 영상 재생 및 품질 확인                 │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리           │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                     │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │접지저항 측정                               │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

              ├──────────────────────┼────┼───────────────────────

              │                                            │        │                                              

───────┼──────────────────────┴────┴───────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                          

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

              ├───────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                            

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                      

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                         

───────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성  

  한다.                                                                                                               

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.       

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                

───────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                         

IoT기반 지하공간 안전관리 시스템 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                        │                                                      

  점검자      ││(입회자)││                                │                                                      

───────┼┴────┴┴────────────────┼────┬──────────────────────

  구  분      │점검내용                                      │점검결과│비고                                        

───────┼───────────────────────┼────┼──────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인   │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │각종 센서 모니터링 및 제어 정상 동작 여부 확인│        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │센서 송신 데이터의 실시간 수신 여부 확인      │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리             │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인          │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인                 │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인                    │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인          │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인         │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                       │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │접지저항 측정                                 │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

              ├───────────────────────┼────┼──────────────────────

              │                                              │        │                                            

───────┼───────────────────────┴────┴──────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                          

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

              ├───────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                            

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                      

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                         

───────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성  

  한다.                                                                                                               

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.       

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                

───────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                         

디지털 사이니지 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                            │                                                  

  점검자      ││(입회자)││                                    │                                                  

───────┼┴────┴┴──────────────────┼────┬────────────────────

  구  분      │점검내용                                          │점검결과│비고                                    

───────┼─────────────────────────┼────┼────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인       │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │디스플레이 고정 장치 상태 확인                    │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │서버로부터 받은 실시간 정보의 정상 표출 여부 확인 │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │글자(한글, 영문), 숫자 등 정보 가독성 확인        │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │디스플레이 테스트를 통한 불량 화소 확인           │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │하드디스크 저장 공간 확인 및 정리                 │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인              │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │최신 보안 패치 설치 여부 확인                     │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │최신 펌웨어 설치 여부 확인                        │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인              │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인             │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │AC 및 DC 입력 전원 측정                           │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │접지저항 측정                                     │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │                                                  │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │                                                  │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │                                                  │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │                                                  │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │                                                  │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │                                                  │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │                                                  │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │                                                  │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │                                                  │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │                                                  │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │                                                  │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │                                                  │        │                                        

              ├─────────────────────────┼────┼────────────────────

              │                                                  │        │                                        

───────┼─────────────────────────┴────┴────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                          

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

              ├───────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                            

              │ ○                                                                                                   

              │  -                                                                                                   

              │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                      

              │                                                                                                      

───────┼───────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                      

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                         

───────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성  

  한다.                                                                                                               

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.       

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                

───────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                         

통신용 전원 설비 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                                │                                                

  점검자      ││(입회자)││                                        │                                                

───────┼┴────┴┴────────────────────┼────┬───────────────────

  구  분      │점검내용                                              │점검결과│비고                                  

───────┼───────────────────────────┼────┼───────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인           │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │이중화부 동작, 절체 시험                              │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │UPS 바이패스 절체 동작시험                            │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │입ㆍ출력 전압 및 충전전압, 전류측정, 배터리 전압 측정 │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │축전지 비중 측정(무보수형 제외)                       │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │접지저항 측정                                         │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

              ├───────────────────────────┼────┼───────────────────

              │                                                      │        │                                      

───────┼───────────────────────────┴────┴───────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           

통신 접지 설비 성능점검표

━━━━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  (소속)      ││관리주체││설치위치                      │                                                          

  점검자      ││(입회자)││                              │                                                          

───────┼┴────┴┴───────────────┼────┬────────────────────────

  구  분      │점검내용                                    │점검결과│비고                                            

───────┼──────────────────────┼────┼────────────────────────

  점검항목    │유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인 │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │접지 상태 확인                              │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │접지저항 측정                               │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

              ├──────────────────────┼────┼────────────────────────

              │                                            │        │                                                

───────┼──────────────────────┴────┴────────────────────────

  부적합 항목 │                                                                                            

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

              ├────────────────────────────────────────────────────

              │                                                                                              

              │ ○                                                                                                     

              │  -                                                                                                     

              │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  현황사진    │                                                                                                        

              │                                                                                                        

───────┼────────────────────────────────────────────────────

  비 고       │                                                                                                        

━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  작 성 방 법                                                                                                           

────────────────────────────────────────────────────────────

  1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를   

  작성한다.                                                                                                             

  2. 점검결과에는 [적합 ㅇ, 부적합 X, 해당없음 - ]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.         

  3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가ㆍ변경할 수 있다.                                  

────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                           


부칙

        부칙 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.제2조(기존 건축물 등에 관한 특례) 이 고시 시행 당시 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 신청했거나 건축허가를 받은 건축물등 및 이미 설치된 기존 건축물등에 대해서는 제6조 각 호에 따른 자료를 구비한 것으로 본다.

부칙 공포정보: 20250718 (공포번호: 2025-48)