# 원자로시설의 사용 전 검사에 관한 규정
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20241231, 시행일자=20241231, 소관부처=원자력안전위원회)
행정규칙번호: 2024-13
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 원자로시설의 사용 전 검사에 관한 규정
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20241231
발령번호: 2024-13
시행일자: 20241231
소관부처: 원자력안전위원회
담당부서기관: 원자력안전위원회(원자력심사과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 규정은「원자력안전법 시행령」제29조 및 제47조에 따른 원자로시설의 사용 전 검사에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.', '제2조(사용 전 검사 대상시설) ① 발전용원자로설치자 및 연구용원자로등설치자가 「원자력안전법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제29조 및 제47조에 따라 사용 전 검사를 받아야하는 원자로시설은 아래와 같다.1. 구조물2. 원자로 본체3. 원자로냉각계통 시설4. 계측제어계통 시설5. 핵연료물질의 취급시설 및 저장시설6. 방사성폐기물의 처리시설ㆍ배출시설 및 저장시설7. 방사선관리시설8. 원자로격납시설9. 원자로안전계통시설10. 전력계통 시설11. 동력변환계통 시설12. 기타 원자로의 안전에 관계되는 시설② 제1항에 따른 검사대상은 원자로형 및 설계특성에 따라 다를 수 있으며, 해당 원자로시설의 공사 및 성능을 평가ㆍ확인하는데 필요한 경우에는 별도의 검사대상을 추가할 수 있다.', '제3조(검사의 시기 등) ① 영 제29조제1항에 따른 발전용원자로의 공정별 사용 전 검사의 시기는 아래와 같다.1. 원자로격납건물 등 구조물의 기초굴착ㆍ철근ㆍ라이너플레이트 및 콘크리트타설 등 주요공정에 대한 검사가 가능한 때와 건설종합시험인 격납건물 구조 건전성시험, 격납건물 종합누설률 시험이 가능한 때로서 주요 단위공정별 검사 시기는 별표 1과 같다.2. 주요 기기 및 계통의 설치가 완료된 상태에서 각 계통별로 펌프ㆍ모터ㆍ열교환기 및 밸브 등 각종 기기의 성능확인을 위한 상온기능시험이 가능한 때로서 검사항목별 세부적인 검사 시기는 별표 2와 같다.3. 원자로냉각재계통 수압시험 및 증기발생기 2차계통 수압시험 등 상온수압시험이 가능한 때와 원자로냉각재계통ㆍ계측제어계통 및 원자로안전계통 등 계통의 고온기능시험항목으로 계통의 종합적 성능이 실제조건에 가까운 상태에서 확인이 가능한 때로서 검사항목별 세부적인 검사 시기는 별표 3과 같다.4. 초기 핵연료장전시험, 핵연료장전후 고온기능시험, 초기임계시험 및 저출력 원자로특성시험, 각 단계별 출력상승시험에 대한 검사가 가능한 때로서 검사항목별 세부적인 검사 시기는 별표 4와 같다.② 발전용원자로설치자가 영 제29조제2항에 따라 사용 전 검사를 받아야 하는 공정 및 시기는 관련계통의 기기 및 배관의 설치ㆍ용접ㆍ비파괴검사 및 내압시험 등에 대한 검사가 가능한 때로서 검사항목별 세부적인 검사 시기는 별표 5와 같다.③ 연구용등 원자로시설의 공정별 사용 전 검사의 시기 등은 별표 6과 같다.④ 제1항, 제2항 및 제3항에 따른 검사항목은 원자로형 및 설계특성에 따라 다를 수 있으며, 해당 원자로시설의 공사 및 성능을 평가ㆍ확인하는데 필요한 경우에는 별도의 검사항목을 추가할 수 있다.', '제4조(검사의 기간) 사용 전 검사의 기간은 기초굴착공사를 포함한 구조물공사, 기기설치 및 기능시험, 각 단계별 출력운전을 포함한 모든 시운전시험이 완료되는 시점까지로 한다.', '제5조(검사의 신청) ① 원자력안전위원회는 영 제29조제2항에 따른 사용 전 검사를 수행하고자 하는 경우에는 발전용원자로설치자 및 연구용원자로등설치자에게 사용 전 검사신청서를 제출하게 할 수 있다.② 발전용원자로설치자 및 연구용원자로등설치자는 제1항에 따라 제출한 사용 전 검사신청서의 내용을 변경하고자 할 때에는 변경내용 및 변경사유를 제출하여야 한다.', '제6조(검사계획서의 제출) 한국원자력안전기술원장은 발전용원자로설치자 및 연구용원자로등설치자가 제3조 및 제5조에 의하여 제출한 사용 전 검사신청서를 검토한 후 검사개시 15일 전까지 검사계획서를 원자력안전위원회에 보고하여야 한다.', '제7조(검사보고서의 제출) 한국원자력안전기술원장은 제3조에 따라 신청된 사용 전 검사를 수행한 때에는 검사를 완료한 날부터 30일 이내에 검사결과를 원자력안전위원회에 보고하여야 한다.', '제8조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여야 한다.']


개정문

⊙원자력안전위원회 고시 제2024-13호(2024.12.31)

어려운 용어 정비를 위한 원자력안전위원회 소관 17개 행정규칙 일괄개정

제1조 및 제2조 생략

제3조(「원자로시설의 사용 전 검사에 관한 규정」의 개정) 원자로시설의 사용 전 검사에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

  별표 1 제1호하목을 다음과 같이 한다.

    하. 콘크리트 조적조(블록 등을 쌓아 벽을 만드는 건축 방식) 공사

제4조부터 제17조까지 생략

          부칙

이 행정규칙은 발령한 날부터 시행한다.


별표

별표 0001: 구조물 등의 검사의 시기 및 검사항목(제3조제1항제1호 관련)

[별표 1] 

구조물 등의 검사의 시기 및 검사항목(제3조제1항제1호 관련)

원자로시설의 구조물에 대한 검사는 다음의 각 검사대상에 대하여 착공한 때와 주요공정에 대한 확인이 가능한 때 수행하며 격납건물 종합 누설률시험에 대한 검사는 누설률 계산방법 등 시험절차의 검토가 가능한 때와 시험이 가능한 때 수행한다.

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ 1. 구조물                                                      ┃

┃ 가. 기초굴착 및 지반처리                                       ┃

┃ 나. 영구지하수 처리시설 공사                                   ┃

┃ 다. 구조물 뒤채움공사                                          ┃

┃ 라. 시설물 방수처리 공사                                       ┃

┃ 마. 철근 설치공사                                              ┃

┃ 바. 철근의 기계이음 공사                                       ┃

┃ 사. 콘크리트 공사                                              ┃

┃ 아. 기기기초 그라우트 공사                                     ┃

┃ 자. 격납건물 포스트텐셔닝계통 공사                             ┃

┃ 차. 격납건물 라이너 플레이트 설치 공사 (비금속라이너 포함)     ┃

┃ 카. 강재구조물 설치공사                                        ┃

┃ 타. 스테인레스 라이너 플레이트 설치 공사                       ┃

┃ 파. 콘크리트 앵커볼트 설치공사                                 ┃

┃ 하. 콘크리트 조적조(블록 등을 쌓아 벽을 만드는 건축 방식) 공사 ┃

┃ 거. 1차기기 냉각해수계통 터널공사                              ┃

┃ 너. 1차기기 냉각해수계통 콘크리트 관로 설치공사                ┃

┃ 더. 내방사선 도장공사                                          ┃

┃ 러. 안전성관련 개구부 및 관통부 밀폐재 공사                    ┃

┃ 머. 내진검증 검사                                              ┃

┠────────────────────────────────┨

┃ 2. 건설종합시험                                                ┃

┃ 가. 격납건물 구조 건전성시험                                   ┃

┃ 나. 격납건물 종합누설률시험                                    ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0002: 계통별 상온기능검사의 시기 및 검사항목(제3조제1항제2호 관련)

[별표 2]

계통별 상온기능검사의 시기 및 검사항목(제3조제1항제2호 관련)

상온기능검사는 노형별로 다음 각 검사대상에 대한 시험이 가능한 때 수행한다.

1. 경수로

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ 1. 원자로본체                                                  ┃

┃ 가. 노심운전제한치 감시계통 시험                               ┃

┃ 나. 노심보호연산기 시험                                        ┃

┃ 다. 원자로 내부구조물 진동평가 시험                            ┃

┠────────────────────────────────┨

┃ 2. 원자로냉각계통 시설                                         ┃

┃ 가. 원자로냉각재 및 기체배기계통 시험                          ┃

┃ 나. 원자로냉각재펌프 진동감시계통 시험                         ┃

┃ 다. 금속파편감시계통 시험                                      ┃

┃ 라. 음향누설감시계통 시험                                      ┃

┃ 마. 원자로 내부구조물 진동감시계통 시험                        ┃

┠────────────────────────────────┨

┃ 3. 계측 및 제어계통 시설                                       ┃

┃ 가. 공학적 안전설비 작동계통 시험                              ┃

┃ 나. 제어봉제어 및 원자로 출력 급감발 계통 시험                 ┃

┃ 다. 원자로출력 제어계통 시험                                   ┃

┃ 라. 다양성보호계통                                             ┃

┃ 마. 발전소 보호계통 응답시간 측정시험                          ┃

┃ 바. 발전소 보호계통 시험                                       ┃

┃ 사. 부적절한 노심냉각 감시계통 시험                            ┃

┃ 아. 가압기 압력, 수위제어 시험                                 ┃

┃ 자. 노외 핵계측계통 시험                                       ┃

┃ 차. 터빈 제어 및 보호계통 시험                                 ┃

┃ 카. 급수제어계통 시험                                          ┃

┃ 타. 증기우회제어계통 시험                                      ┃

┠────────────────────────────────┨

┃ 4. 핵연료물질의 취급시설 및 저장시설                           ┃

┃ 가. 사용후핵연료저장조 냉각 및 정화계통 시험                   ┃

┃ 나. 핵연료이송계통 및 이송관 시험                              ┃

┃ 다. 제어봉교환설비 시험                                        ┃

┃ 라. 사용후핵연료취급기중기 시험                                ┃

┃ 마. 핵연료재장전기 및 신연료승강기 시험                        ┃

┃ 바. 사용후핵연료 저장조 격리문                                 ┃

┠────────────────────────────────┨

┃ 5. 방사성폐기물의 처리시설?배출시설 및 저장시설               ┃

┃ 가. 액체방사성폐기물계통 시험                                  ┃

┃ 나. 기체방사성폐기물계통 시험                                  ┃

┃ 다. 고체방사성폐기물계통 시험                                  ┃

┠────────────────────────────────┨

┃ 6. 방사선관리시설                                              ┃

┃ 가. 방사선감시계통 시험(공정, 임계, 유출물, 지역 방사선감시기) ┃

┃ 나. 종사자 감시 및 방사선 탐사장비 시험                        ┃

┃ 다. 실험실 방사선/능 계측장비시험                              ┃

┃ 라. 기상관측계통 시험                                          ┃

┃ 마. 환경감시계통 시험                                          ┃

┠────────────────────────────────┨

┃ 7. 원자로격납시설                                              ┃

┃ 가. 격납건물국부누설률 시험                                    ┃

┃ 나. 격납건물격리계통 시험                                      ┃

┃ 다. 격납건물배기계통 시험                                      ┃

┃ 라. 격납건물살수계통 시험                                      ┃

┃ 마. 격납건물송풍냉각기 시험                                    ┃

┃ 바. 가연성기체제어계통 시험                                    ┃

┠────────────────────────────────┨

┃ 8. 원자로안전계통 시설                                         ┃

┃ 가. 안전주입탱크 시험                                          ┃

┃ 나. 안전주입계통 시험                                          ┃

┃ 다. 정지냉각계통 시험                                          ┃

┠────────────────────────────────┨

┃ 9. 전력계통 시설                                               ┃

┃ 가. 비상(예비, 대체) 디젤발전기 기계 및 전기계통 시험          ┃

┃ 나. 교류 전력계통 시험                                         ┃

┃ 다. 직류 전력계통 시험                                         ┃

┃ 라. 무정전 전원계통 시험                                       ┃

┃ 마. 발전기설비계통 시험                                        ┃

┃ 바. 변압기설비계통 시험                                        ┃

┃ 사. 스위치야드설비계통 시험                                    ┃

┃ 아. 원자로정지스위치기어 시험                                  ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃ 10. 동력변환계통 시설                                          ┃

┃ 가. 주증기계통 시험                                            ┃

┃ 나. 증기발생기 취출계통 시험                                   ┃

┃ 다. 주급수 및 복수계통 시험                                    ┃

┃ 라. 보조급수계통 시험                                          ┃

┃ 마. 터빈 및 터빈보조계통 시험                                  ┃

┃ 바. 터빈제어유계통 시험                                        ┃

┃ 사. 발전기보조계통 시험                                        ┃

┃ 아. 보조증기계통 시험                                          ┃

┠────────────────────────────────┨

┃ 11. 기타원자로의 안전에 관계되는 시설                          ┃

┃  가. 용수계통 시설                                             ┃

┃   1) 기기냉각해수계통 시험                                     ┃

┃   2) 기기냉각수계통 시험                                       ┃

┃   3) 냉방수계통 시험                                           ┃

┠────────────────────────────────┨

┃  나. 공기조화 및 환기계통 시설                                 ┃

┃   1) 주제어실 공기조화 및 환기계통 시험                        ┃

┃   2) 보조건물 공기조화 및 환기계통 시험                        ┃

┃   3) 핵연료건물 공기조화 및 환기계통 시험                      ┃

┃   4) 공학적안전설비 공기조화 및 환기계통 시험                  ┃

┃   5) 격납건물 공기조화 및 환기계통 시설                        ┃

┃   6) 복합건물 공기조화 및 환기계통 시설                        ┃

┠────────────────────────────────┨

┃  다. 보조계통 시설                                             ┃

┃   1) 압축공기계통 시험                                         ┃

┃   2) 시료채취계통 시험                                         ┃

┃   3) 화학 및 체적제어계통 시험                                 ┃

┃   4) 화재방호계통 시험                                         ┃

┃   5) 화재감지 및 경보계통 시험                                 ┃

┃   6) 디젤연료유계통 시험                                       ┃

┃   7) 격납건물천정기중기 시험                                   ┃

┃   8) 지진감시계통 시험                                         ┃

┃   9) 지진원자로자동정지계통 시험                               ┃

┠────────────────────────────────┨

┃ 라. 중대사고 예방 및 완화 시설                                 ┃

┃   1) 중대사고 예방설비 시험                                    ┃

┃   2) 중대사고 완화설비 시험                                    ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

2. 중수로

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ 1. 원자로본체                                        ┃

┃가. 반응도 제어장치 시험                              ┃

┃나. 원자로 조절계통 시험                              ┃

┠───────────────────────────┨

┃2. 원자로냉각계통 시설                                ┃

┃가. 정지냉각계통 시험                                 ┃

┃나. 중수급수 및 회수계통 시험                         ┃

┠───────────────────────────┨

┃3. 계측제어계통 시설                                  ┃

┃가. 원자로제어 관련 계통 시험                         ┃

┃나. 압력 및 수위제어 계통 시험                        ┃

┃다. 급수 제어계통 시험                                ┃

┃라. 증기우회 제어계통 시험                            ┃

┃마. 가압기 수위제어 계통 시험                         ┃

┃바. 가압기 압력제어 계통 시험                         ┃

┃사. 제1,2정지계통의 계측제어계통 시험                 ┃

┃아. 비상노심냉각계통의 계측제어 시험                  ┃

┃자. 원자로건물계통의 계측제어계통 시험                ┃

┃차. 특별안전계통 응답시간 측정시험                    ┃

┃카. 발전소 제어용전산기 시험                          ┃

┃타. 증기발생기 계측 및 제어계통 시험                  ┃

┃파. 유출물 방사선 감시기 시험                         ┃

┃하. 터빈 제어 및 보호계통 시험                        ┃

┠───────────────────────────┨

┃ 4. 핵연료물질의 취급시설 및 저장시설                 ┃

┃가. 핵연료 교환장치(보호 연동장치 포함)               ┃

┃나. 사용후핵연료저장조 냉각 및 정화계통 시험          ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃5. 방사성폐기물의 처리시설?배출시설 및 저장시설      ┃

┃가. 액체방사성폐기물계통 시험                         ┃

┃나. 기체방사성폐기물계통 시험                         ┃

┃다. 고체방사성폐기물계통 시험                         ┃

┠───────────────────────────┨

┃ 6. 방사선관리시설                                    ┃

┃가. 지역감시기 시험                                   ┃

┃나. 실험실 장비시험                                   ┃

┃다. 개인 피폭감시 및 측정계측기 시험                  ┃

┃라. 신연료 이송 및 사용후 핵연료 저장 방사선 감시장치 ┃

┠───────────────────────────┨

┃ 7. 원자로격납시설                                    ┃

┃가. 격납건물 국부누설률 시험                          ┃

┃나. 격납건물 지역공기냉각기 시험                      ┃

┃다. 격납건물 살수계통 시험                            ┃

┃라. 격납건물 격리계통 시험                            ┃

┃마. 가연성기체제어계통 시험                           ┃

┠───────────────────────────┨

┃ 8. 원자로안전계통 시설                               ┃

┃가. 제1 원자로 정지계통 시험                          ┃

┃나. 제2 원자로 정지계통 시험                          ┃

┃다. 비상급수계통 시험                                 ┃

┃라. 비상노심냉각계통 시험                             ┃

┠───────────────────────────┨

┃ 9. 전력계통 시설                                     ┃

┃가. 스위치야드설비계통 시험                           ┃

┃나. 교류 및 직류 배전계통 시험                        ┃

┃다. 무정전 전원계통(1급 및 2급) 시험                  ┃

┃라. 예비전원계통(3급) 시험                            ┃

┃마. 비상전원계통(EPS) 시험                            ┃

┃바. 주발전기설비계통 시험                             ┃

┃사. 변압기설비계통 시험                               ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃ 10. 동력변환계통 시설                                ┃

┃가. 순환수 계통 시험                                  ┃

┃나. 주증기계통 시험                                   ┃

┃다. 증기발생기 취출계통 시험                          ┃

┃라. 주급수 및 복수계통 시험                           ┃

┃마. 보조급수계통 시험                                 ┃

┃바. 터빈 및 터빈보조계통 시험                         ┃

┃사. 터빈제어유계통 시험                               ┃

┃아. 발전기보조계통 시험                               ┃

┃자. 보조증기계통 시험                                 ┃

┠───────────────────────────┨

┃ 11. 기타원자로의 안전에 관계되는 시설                ┃

┃  가. 용수계통 시설                                   ┃

┃   1) 기기냉각해수계통 시험                           ┃

┃   2) 기기냉각수계통 시험                             ┃

┃   3) 냉방수계통 시험                                 ┃

┠───────────────────────────┨

┃  나. 공기조화 및 환기계통 시설                       ┃

┃1) 주제어실 공기조화 및 환기계통 시험                 ┃

┃2) 보조건물 공기조화 및 환기계통 시험                 ┃

┃3) 핵연료건물 공기조화 및 환기계통 시험               ┃

┃4) 격납건물 공기조화 및 환기계통시험                  ┃

┠───────────────────────────┨

┃  다. 보조계통 시설                                   ┃

┃1) 압축공기계통 시험                                  ┃

┃2) 시료채취계통 시험                                  ┃

┃3) 환형기체계통 시험                                  ┃

┃4) 화재방호계통 시험                                  ┃

┃5) 디젤연료유계통 시험                                ┃

┃6) 원자로건물천정기중기 시험                          ┃

┃7) 지진감시계통 시험                                  ┃

┠───────────────────────────┨

┃  라. 감속재계통 시설                                 ┃

┃1) 주감속재계통 시험                                  ┃

┃2) 감속재정화계통 시험                                ┃

┃3) 감속재상층기체계통 시험                            ┃

┃4) 감속재독물질첨가계통 시험                          ┃

┠───────────────────────────┨

┃  마. 중대사고 예방 및 완화 시설                      ┃

┃   1) 중대사고 예방설비 시험                          ┃

┃   2) 중대사고 완화설비 시험                          ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0003: 수압시험 및 고온기능검사의 시기 및 검사항목(제3조제1항제3호 관련)

[별표 3]

수압시험 및 고온기능검사의 시기 및 검사항목(제3조제1항제3호 관련)

수압시험 및 고온기능검사는 노형별로 다음 각 검사대상에 대한 시험이 가능한 때 수행한다.

1. 경수로

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ 수압시험                                                           ┃

┠──────────────────────────────────┨

┃   1. 원자로냉각재계통 수압시험                                     ┃

┃   2. 증기발생기 2차계통 수압시험                                   ┃

┠──────────────────────────────────┨

┃ 고온기능시험                                                       ┃

┠──────────────────────────────────┨

┃   1. 원자로본체                                                    ┃

┃   가. 원자로 내부구조물의 진동평가시험                             ┃

┠──────────────────────────────────┨

┃   2. 원자로냉각계통 시설                                           ┃

┃   가. 배관계통의 정상 및 과도상태 진동 시험                        ┃

┃   나. 배관 및 계통의 팽창 및 제한                                  ┃

┃   다. 냉각재펌프 밀봉 및 냉각기능 시험                             ┃

┃   라. 일차압력방출계통 시험                                        ┃

┃   마. 원자로냉각재배기계통 시험                                    ┃

┃   바. 원자로냉각재계통 누설률 측정시험                             ┃

┃   사. 가압기 성능시험                                              ┃

┃   아. 음향누설감시계통 시험                                        ┃

┃   자. 금속파편감시계통 시험                                        ┃

┃   차. 원자로냉각재펌프 진동 감시 계통 시험                         ┃

┠──────────────────────────────────┨

┃   3. 계측 및 제어계통 시설                                         ┃

┃   가. 계측기 상관성 시험                                           ┃

┃   나. 제어봉 구동장치 성능시험                                     ┃

┃   다. 공학적안전설비작동계통 종합시험                              ┃

┃   라. 부적절한 노심냉각 감시계통 시험                              ┃

┃   마. 원격정지 제어반 시험                                         ┃

┠──────────────────────────────────┨

┃   4. 핵연료물질의 취급시설 및 저장시설(해당항목 없음)              ┃

┠──────────────────────────────────┨

┃   5. 방사성폐기물의 처리시설?배출시설 및 저장시설 (해당항목 없음) ┃

┠──────────────────────────────────┨

┃   6. 방사선관리시설 (해당항목 없음)                                ┃

┠──────────────────────────────────┨

┃   7. 원자로격납시설 (해당항목 없음)                                ┃

┠──────────────────────────────────┨

┃   8. 원자로안전계통 시설                                           ┃

┃   가. 안전주입계통 시험                                            ┃

┃   나. 정지냉각계통 시험                                            ┃

┠──────────────────────────────────┨

┃   9. 전력계통 시설 (해당항목 없음)                                 ┃

┠──────────────────────────────────┨

┃  10. 동력변환계통 시설                                             ┃

┃   가. 주증기계통 시험                                              ┃

┃   나. 증기발생기 취출계통 시험                                     ┃

┃   다. 주급수 및 복수계통 시험                                      ┃

┃   라. 보조급수계통 시험                                            ┃

┃   마. 터빈 및 터빈보조계통 시험                                    ┃

┃   바. 발전기보조계통 시험                                          ┃

┠──────────────────────────────────┨

┃   11. 기타원자로의 안전에 관계되는 시설                            ┃

┃     가. 용수계통 시설(해당항목 없음)                               ┃

┠──────────────────────────────────┨

┃     나. 공기조화 및 환기계통 시설  (해당항목 없음)                 ┃

┠──────────────────────────────────┨

┃     다. 보조계통 시설                                              ┃

┃      1) 시료채취계통 시험                                          ┃

┃      2) 화학 및 체적제어계통 시험                                  ┃

┃      3) 안전등급 안전 및 방출밸브 시험                             ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

2. 중수로

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃수압시험                                                        ┃

┠────────────────────────────────┨

┃1. 원자로냉각재계통 수압시험                                    ┃

┃2. 칼란드리아 및 관련 감속재계통 압력시험                       ┃

┃3. 증기발생기 2차계통 수압시험                                  ┃

┠────────────────────────────────┨

┃고온기능시험                                                    ┃

┠────────────────────────────────┨

┃1. 원자로본체                                                   ┃

┃가. 환형기체 검출계통 시험                                      ┃

┠────────────────────────────────┨

┃2. 원자로냉각계통 시설                                          ┃

┃가. 가압기 성능시험                                             ┃

┃나. 액체방출밸브 및 가압기 방출밸브 시험                        ┃

┃다. 냉각재 정화계통 시험                                        ┃

┃라. 냉각재펌프 글랜드 밀봉계통                                  ┃

┃마. 냉각재 및 보조계통의 팽창 및 제한                           ┃

┃바. 압력 및 수위제어 계통 시험                                  ┃

┃사. 배관계통 진동측정 시험                                      ┃

┃아. 정지냉각계통시험                                            ┃

┠────────────────────────────────┨

┃3. 계측제어계통 시설                                            ┃

┃ 가. 공정계통 설비점검                                          ┃

┠────────────────────────────────┨

┃4. 핵연료물질의 취급시설 및 저장시설                            ┃

┃ 가. 사용후핵연료저장조 냉각시험                                ┃

┠────────────────────────────────┨

┃5. 방사성폐기물의 처리시설?배출시설 및 저장시설 (해당항목 없음)┃

┠────────────────────────────────┨

┃6. 방사선관리시설 (해당항목 없음)                               ┃

┠────────────────────────────────┨

┃7. 원자로격납시설 (해당항목 없음)                               ┃

┠────────────────────────────────┨

┃8. 원자로안전계통 시설                                          ┃

┃가. 제1 원자로 정지계통 시험                                    ┃

┃나. 제2 원자로 정지계통 시험                                    ┃

┃다. 비상급수계통 시험                                           ┃

┃라. 비상노심냉각계통 시험                                       ┃

┠────────────────────────────────┨

┃9. 전력계통 시설 (해당항목 없음)                                ┃

┠────────────────────────────────┨

┃10. 동력변환계통 시설                                           ┃

┃가. 주증기계통 시험                                             ┃

┃나. 증기발생기 취출계통 시험                                    ┃

┃다. 주급수 및 복수계통 시험                                     ┃

┃라. 보조급수계통 시험                                           ┃

┃마. 터빈 및 터빈보조계통 시험                                   ┃

┃바. 발전기 보조계통 시험                                        ┃

┠────────────────────────────────┨

┃11. 기타 원자로안전에 관계되는 시설                             ┃

┃가 용수계통 시설                                                ┃

┃1) 기기냉각해수계통 시험                                        ┃

┃2) 기기냉각수계통 시험                                          ┃

┃3) 냉방수계통 시험                                              ┃

┠────────────────────────────────┨

┃나. 공기조화 및 환기계통 시설  (해당항목 없음)                  ┃

┠────────────────────────────────┨

┃다. 보조계통 시설                                               ┃

┃1) 냉각재 시료채취 계통                                         ┃

┠────────────────────────────────┨

┃라. 감속재계통 시험                                             ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0004: 핵연료장전 및 시운전검사의 시기 및 검사항목(제3조제1항제4호 관련)

[별표 4]

핵연료장전 및 시운전검사의 시기 및 검사항목(제3조제1항제4호 관련)

핵연료장전 및 시운전검사는 노형별로 다음 각 검사대상에 대한 시험이 가능한 때 수행한다.

1. 경수로

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃  1. 초기 핵연료장전                                ┃

┃ 2. 초기임계 시험                                   ┃

┃ 3. 노심성능 평가 시험                              ┃

┃ 4. 축방향 제논진동 시험                            ┃

┃ 5. 감속재온도계수 측정 시험                        ┃

┃ 6. 제어봉 제어능 측정 시험                         ┃

┃ 7. 미분 붕소제어능 측정 시험                       ┃

┃ 8. 임계붕소농도 측정 시험                          ┃

┃ 9. 온도계수 및 출력계수 측정 시험                  ┃

┃10. 원자로냉각재 유량 측정 시험                     ┃

┃11. 발전소 부하변동 시험                            ┃

┃12. 원자로 내부구조물 진동감시계통 시험             ┃

┃13. 배관계통의 정상 및 과도상태 진동 시험           ┃

┃14. 배관 및 계통의 팽창 및 제한                     ┃

┃15. 금속파편감시계통 시험                           ┃

┃16. 음향누설감시계통 시험                           ┃

┃17. 원자로냉각재펌프 진동감시계통 시험              ┃

┃18. 원자로냉각재계통 압력시험                       ┃

┃19. 가압기 성능시험                                 ┃

┃20. 자연순환 시험                                   ┃

┃21. 핵연료장전후 제어봉구동장치 성능시험            ┃

┃22. 출력상승시험 계측기 상관성 시험                 ┃

┃23. 제어봉낙하 및 이탈시 노심성능시험               ┃

┃24. 노심보호연산기 종합시험                         ┃

┃25. 수질분석 시험                                   ┃

┃26. 중성자 및 감마 방사선준위 측정 및 차폐성능시험  ┃

┃27. 터빈트립 시험                                   ┃

┃28. 출력별 부하 급감발 시험                         ┃

┃29. 주제어실 밖에서의 발전소정지                    ┃

┃30. 소외전원상실 시험                               ┃

┃31. 출력별 발전소부하 감발시험                      ┃

┃32. 출력상승시 제어계통 점검                        ┃

┃33. 출력상승시 대기덤프밸브 및 증기우회밸브 용량점검┃

┃34. 출력상승시 주급수 제어밸브 전환시험             ┃

┃35. 주터빈 보호기능시험                             ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

2. 중수로

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ 1. 초기 핵연료장전                                                         ┃

┃ 2. 초기임계 시험                                                           ┃

┃ 3. 액체영역제어계통 반응도 측정                                            ┃

┃ 4. 제어봉 반응도 측정                                                      ┃

┃ 5. 원자로 조절계통 전리함 보정                                             ┃

┃ 6. 원자로 조절계통 단계출력감발 루틴시험                                   ┃

┃ 7. 제1 및 제2 정지계통 전리함 보정                                         ┃

┃ 8. 노내 백금피복검출기에 대한 제1 및 제2 정지계통의 디리플(De-ripple) 조정 ┃

┃ 9. 제1, 제2 정지계통의 디쉐이딩(De-shading) 조정                           ┃

┃10. 제1 정지계통 트립시험-제어봉 낙하                                       ┃

┃11. 제2 정지계통 트립시험-탱크작동                                          ┃

┃12. 냉각재 및 감속재 온도계수 시험                                          ┃

┃13. 열출력 측정                                                             ┃

┃14. 냉각재계통 유량측정                                                     ┃

┃15. 노내 중성자속분포 검출계통 점검                                         ┃

┃16. 제어봉 삽입/인출시 노심특성 측정                                        ┃

┃17. 액체영역제어용 검출기 보정                                              ┃

┃18. 국부과출력(ROP) 검출기 보정                                             ┃

┃19. 85%, 90%, 95% FP로의 출력변동 감시                                      ┃

┃20. 출력 결손 시험                                                          ┃

┃21. 제논 극복시험                                                           ┃

┃22. 가압기 성능시험                                                         ┃

┃23. 수질제어능력 입증 화학실험                                              ┃

┃24. 터빈트립 시험                                                           ┃

┃25. 터빈부하변동 시험                                                       ┃

┃26. 제2 제어지역(SCA)에서의 정지                                            ┃

┃27. 4급 전원상실                                                            ┃

┃28. 제1 및 제2 정지계통 셔터 속도                                           ┃

┃29. 소외전원 상실                                                           ┃

┃30. 주증기안전밸브의 작동시험                                               ┃

┃31. 복수기증기방출밸브 및 대기증기방출밸브의 성능시험                       ┃

┃32. 영역제어 기능상실시험                                                   ┃

┃33. 부하차단 시험                                                           ┃

┃34. 터빈 발전기 가속 및 과속도 시험                                         ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0005: 설치검사의 시기 및 검사대상(제3조제2항 관련)

[별표 5]

설치검사의 시기 및 검사대상(제3조제2항 관련)

검사대상시설별 설치검사는 노형별로 다음의 각 검사대상에 대하여 설치?용접?비파괴검사 및 내압시험 등이 가능한 때에 수행한다.

1. 경수로

┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃검사대상시설              │검사대상                                                  ┃

┠─────────────┼─────────────────────────────┨

┃ 1. 원자로 본체           │ 가. 원자로용기                                           ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 원자로용기 내부구조물                                ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 제어봉 구동장치                                      ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 라. 노내 중성자속 계장 및 지지대                         ┃

┠─────────────┼─────────────────────────────┨

┃ 2. 원자로냉각   계통 시설│ 가. 가압기                                               ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 냉각재펌프                                           ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 증기발생기                                           ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 라. 냉각재 배관                                          ┃

┠─────────────┼─────────────────────────────┨

┃ 3. 계측제어              │ 가. 계측제어설비                                         ┃

┃계통 시설                 ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 제어반 및 케비닛                                     ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 인간-기계 연계설비                                   ┃

┃                          │    (인간공학)                                            ┃

┠─────────────┼─────────────────────────────┨

┃ 4. 핵연료 물질의 취급 및 │ 가. 핵연료이송계통                                       ┃

┃저장시설                  ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 핵연료취급계통                                       ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 핵연료저장계통                                       ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 라. 핵연료 냉각 및 정화계통                              ┃

┠─────────────┼─────────────────────────────┨

┃ 5. 방사성 폐기물의       │ 가. 액체폐기물 처리계통                                  ┃

┃처리시설?배출시설 및     ├─────────────────────────────┨

┃저장시설                  │ 나. 기체폐기물 처리계통                                  ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 고체폐기물 처리계통                                  ┃

┠─────────────┼─────────────────────────────┨

┃ 6. 방사선 관리시설       │ 가. 소내방사선 감시계통                                  ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 방사선 관리설비                                      ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 기상관측 설비                                        ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 라. 환경감시 설비                                        ┃

┠─────────────┼─────────────────────────────┨

┃ 7. 원자로 격납시설       │ 가. 격납건물 가연성 기체 제어계통                        ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 격납건물 격리계통                                    ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 격납건물 살수계통                                    ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 라. 격납용기 열제거계통                                  ┃

┠─────────────┼─────────────────────────────┨

┃ 8. 원자로 안전계통 시설  │ 가. 정지냉각계통                                         ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 안전주입계통                                         ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 격납건물내재장전수저장계통                           ┃

┠─────────────┼─────────────────────────────┨

┃ 9. 전력계통 시설         │ 가. 소외 전력계통                                        ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 소내 교류전력계통                                    ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 소내 직류전력계통                                    ┃

┠─────────────┼─────────────────────────────┨

┃ 10. 동력변환계통 시설    │ 가. 주증기계통                                           ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 증기발생기 취출 계통                                 ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 급수 및 복수 계통                                    ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 라. 보조급수 계통                                        ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 마. 터빈 및 보조계통                                     ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 바. 발전기 및 관련계통                                   ┃

┃                          ├─────────────────────────────┨

┃                          │ 사. 보조증기계통                                         ┃

┠─────────────┼──────────────┬──────────────┨

┃ 11. 기타 원자로 안전에   │ 가. 용수계통 시설          │ 1) 기기냉각 해수계통       ┃

┃관계되는 시설             │                            ├──────────────┨

┃                          │                            │ 2) 기기냉각수계통          ┃

┃                          │                            ├──────────────┨

┃                          │                            │ 3) 냉방수 계통             ┃

┃                          ├──────────────┼──────────────┨

┃                          │  나. 공기조화 및           │ 1) 주제어실 공기조화 및    ┃

┃                          │환기계통시설                │환기계통시설                ┃

┃                          │                            │ 2) 보조건물 공기조화 및    ┃

┃                          │                            │환기계통시설                ┃

┃                          │                            │ 3) 핵연료건물 공기조화 및  ┃

┃                          │                            │환기계통시설                ┃

┃                          │                            │ 4) 공학적안전설비 공기조화 ┃

┃                          │                            │및 환기계통시설             ┃

┃                          │                            │ 5) 격납건물 공기조화 및    ┃

┃                          │                            │환기계통시설                ┃

┃                          │                            │ 6) 폐기물건물 공기조화 및  ┃

┃                          │                            │환기계통시설                ┃

┃                          ├──────────────┼──────────────┨

┃                          │  다. 보조계통 시설         │ 1) 압축공기 계통           ┃

┃                          │                            ├──────────────┨

┃                          │                            │ 2) 화학 및 체적제어 계통   ┃

┃                          │                            ├──────────────┨

┃                          │                            │ 3) 화재방호 계통           ┃

┃                          │                            ├──────────────┨

┃                          │                            │ 4) 비상디젤 발전기 및      ┃

┃                          │                            │보조계통                    ┃

┃                          │                            ├──────────────┨

┃                          │                            │ 5) 지진감시 계통           ┃

┃                          │                            ├──────────────┨

┃                          │                            │ 6) 지진원자로              ┃

┃                          │                            │자동정지계통                ┃

┃                          ├──────────────┼──────────────┨

┃                          │  라. 중대사고 예방 및 완화 │ 1) 중대사고 예방 설비      ┃

┃                          │시설                        ├──────────────┨

┃                          │                            │ 2) 중대사고 완화 설비      ┃

┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛

2. 중수로

┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃검사대상시설              │검사대상                                                    ┃

┠─────────────┼──────────────────────────────┨

┃ 1. 원자로 본체           │ 가. 연료채널 집합체                                        ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 칼란드리아 집합체                                      ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 반응도 제어기기                                        ┃

┠─────────────┼──────────────────────────────┨

┃ 2. 원자로냉각 계통 시설  │ 가. 냉각재펌프                                             ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 증기발생기                                             ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 냉각재 배관                                            ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 라. 정지냉각계통                                           ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 마. 중수 급수 및 회수 계통                                 ┃

┠─────────────┼──────────────────────────────┨

┃ 3. 계측제어              │ 가. 계측제어설비                                           ┃

┃계통 시설                 ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 제어반 및 캐비넷                                       ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 인간-기계 연계설비 (인간공학)                          ┃

┠─────────────┼──────────────────────────────┨

┃ 4. 핵연료 물질의 취급 및 │ 가. 핵연료저장 및 취급                                     ┃

┃저장시설                  ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 사용후연료 취급 및 저장                                ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 사용후연료 저장조 냉각/정화계통                        ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 라. 핵연료 취급계통                                        ┃

┠─────────────┼──────────────────────────────┨

┃ 5. 방사성 폐기물의       │ 가. 액체방사성폐기물 처리계통                              ┃

┃처리시설?배출시설 및     ├──────────────────────────────┨

┃저장시설                  │ 나. 기체방사성폐기물 처리계통                              ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 고체방사성폐기물 처리계통                              ┃

┠─────────────┼──────────────────────────────┨

┃ 6. 방사선 관리시설       │ 가. 소내방사선 감시계통                                    ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 방사선 관리설비                                        ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 기상관측 설비                                          ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 라. 환경감시 설비                                          ┃

┠─────────────┼──────────────────────────────┨

┃ 7. 원자로 격납시설       │ 가. 격납건물 외벽                                          ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 에너지 억제계통                                        ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 격납건물 대기제어계통                                  ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 라. 격납건물 총 누설감시계통                               ┃

┠─────────────┼──────────────────────────────┨

┃ 8. 원자로 안전계통 시설  │ 가. 제1 정지계통                                           ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 제2 정지계통                                           ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 비상노심냉각계통                                       ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 라. 비상급수계통                                           ┃

┠─────────────┼──────────────────────────────┨

┃ 9. 전력계통 시설         │ 가. 소외 전력계통                                          ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 소내 전력계통                                          ┃

┠─────────────┼──────────────────────────────┨

┃10. 동력변환계통 시설     │ 가. 주증기계통                                             ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 나. 증기발생기 취출 계통                                   ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 다. 급수 및 복수 계통                                      ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 라. 보조급수 계통                                          ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 마. 터빈 및 보조계통                                       ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 바. 발전기 및 관련계통                                     ┃

┃                          ├──────────────────────────────┨

┃                          │ 사. 보조증기계통                                           ┃

┠─────────────┼────────────┬─────────────────┨

┃11. 기타 원자로 안전에    │ 가. 감속재 및 보조계통 │ 1) 주 감속재 계통                ┃

┃관계되는 시설             │시설                    ├─────────────────┨

┃                          │                        │ 2) 감속재 보조계통               ┃

┃                          │                        ├─────────────────┨

┃                          │                        │ 3) 감속재 상층기체 계통          ┃

┃                          │                        ├─────────────────┨

┃                          │                        │ 4) 감속재 독물질 첨가계통        ┃

┃                          ├────────────┼─────────────────┨

┃                          │ 나. 용수 계통          │ 1) 기기냉각해수계통              ┃

┃                          │                        ├─────────────────┨

┃                          │                        │ 2) 기기냉각수계통                ┃

┃                          │                        ├─────────────────┨

┃                          │                        │ 3) 냉방수계통                    ┃

┃                          ├────────────┼─────────────────┨

┃                          │ 다. 공기 조화 및       │ 1) 주제어실 공기조화 및 환기계통 ┃

┃                          │환기계통 시설           │시설                              ┃

┃                          │                        │ 2) 보조건물 공기조화 및 환기계통 ┃

┃                          │                        │시설                              ┃

┃                          │                        │ 3) 격납건물 공기조화 및 환기계통 ┃

┃                          │                        │시설                              ┃

┃                          │                        │ 4) 사용후 연료 저장조 공기조화   ┃

┃                          │                        │및 환기계통 시설                  ┃

┃                          │                        │ 5) 제2제어지역 공기조화 및       ┃

┃                          │                        │환기계통 시설                     ┃

┃                          ├────────────┼─────────────────┨

┃                          │ 라. 보조 계통 시설     │ 1) 압축공기 계통                 ┃

┃                          │                        ├─────────────────┨

┃                          │                        │ 2) 화재방호 계통                 ┃

┃                          │                        ├─────────────────┨

┃                          │                        │ 3) 디젤발전기 연료저장 및        ┃

┃                          │                        │이송계통                          ┃

┃                          │                        ├─────────────────┨

┃                          │                        │ 4) 지진감시 계통                 ┃

┃                          ├────────────┼─────────────────┨

┃                          │ 마. 중대사고 예방 및   │ 1) 중대사고 예방 설비            ┃

┃                          │완화 시설               ├─────────────────┨

┃                          │                        │ 2) 중대사고 완화설비             ┃

┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0006: 연구용 원자로시설의 사용 전 검사항목 및 검사의 시기(제3조제3항 관련)

[별표 6]

연구용 원자로시설의 사용 전 검사항목 및 검사의 시기(제3조제3항 관련)

1. 구조물 등의 검사의 시기 및 검사항목

연구용 원자로시설의 구조물에 대한 검사는 각 검사대상 공사 및 시험에 대한 검사가 가능한 때 수행한다.

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ 1. 구조물                                ┃

┃ 가. 기초굴착 및 지반처리                 ┃

┃ 나. 구조물 뒤채움공사                    ┃

┃ 다. 철근 설치공사                        ┃

┃ 라. 철근의 기계이음 공사                 ┃

┃ 마. 콘크리트 공사                        ┃

┃ 바. 기기기초 그라우트 공사               ┃

┃ 사. 강재구조물 설치공사                  ┃

┃ 아. 잡철물 설치공사                      ┃

┃ 자. 수조 라이너플레이트 설치공사         ┃

┃ 차. 콘크리트 앵커볼트 설치공사           ┃

┃ 카. 안전성관련 개구부 및 관통부 밀봉 공사┃

┃ 타. 내진검증 검사                        ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃2. 건설종합시험                           ┃

┃ 가. 준격납건물 종합누설률시험            ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

2. 설치검사의 시기 및 검사대상

검사대상시설별 설치검사는 다음의 각 검사대상에 대하여 설치?용접?비파괴검사 및 내압시험 등이 가능한 때에 수행한다.

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ 1. 원자로 본체                                   ┃

┃  가. 원자로구조물                                ┃

┃  나. 제어봉 구동장치                             ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 2. 원자로냉각계통 시설                           ┃

┃  가. 일차냉각계통 펌프 및 기기                   ┃

┃  나. 일차냉각계통 배관 및 지지대                 ┃

┃  다. 사이폰차단밸브                              ┃

┃  라. 플랩밸브                                    ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 3. 계측제어계통 시설                             ┃

┃  가. 계측제어설비                                ┃

┃  나. 제어반 및 캐비닛                            ┃

┃  다. 인간-기계 연계설비 (인간공학)               ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 4. 핵연료 물질의 취급 및 저장시설                ┃

┃  가. 핵연료취급계통                              ┃

┃  나. 핵연료저장계통                              ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 5. 방사성폐기물의 처리시설?배출시설 및 저장시설 ┃

┃  가. 액체방사성폐기물 처리계통                   ┃

┃  나. 기체방사성폐기물 처리계통                   ┃

┃  다. 고체방사성폐기물 처리계통                   ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 6. 방사선 관리시설                               ┃

┃  가. 소내 방사선 감시계통                        ┃

┃  나. 방사선 관리설비                             ┃

┃  다. 기상관측 설비                               ┃

┃  라. 환경감시 설비                               ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 7. 원자로 격납시설                               ┃

┃  가. 준격납건물 격리계통                         ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 8. 원자로 안전계통 시설                          ┃

┃  가. 안전잔열제거계통                            ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 9. 전력계통 시설                                 ┃

┃  가. 교류전력계통                                ┃

┃  나. 직류전력계통                                ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 10. 실험시설                                     ┃

┃  가. 조사시설                                    ┃

┃  나. 방사성동위원소 생산시설                     ┃

┃  다. 중성자 빔튜브                               ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 11. 기타 원자로의 안전에 관계되는 시설           ┃

┃  가. 공기조화 및 환기계통시설                    ┃

┃  나. 보조계통 시설                               ┃

┃    1) 고온층계통                                 ┃

┃    2) 수조수관리계통                             ┃

┃    3) 이차냉각계통                               ┃

┃    4) 화재방호계통                               ┃

┃    5) 디젤 발전기 및 보조계통                    ┃

┃    6) 지진감시계통                               ┃

┃    7) 지진원자로자동정지계통                     ┃

┃    8) 압축공기계통                               ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

3. 계통별 성능검사의 시기 및 검사항목

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ 1. 원자로본체                                    ┃

┃ 가. 제어봉구동장치 성능 시험                     ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 2. 원자로냉각계통 시설                           ┃

┃ 가. 일차냉각계통 성능 시험                       ┃

┃ 나. 노심 유량분포 시험                           ┃

┃ 다. 배관계통의 정상 및 과도상태 진동 시험        ┃

┃ 라. 일차냉각계통 수압 시험                       ┃

┃ 마. 사이폰차단밸브 작동 시험                     ┃

┃ 바. 플랩밸브 작동 시험                           ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 3. 계측제어계통 시설                             ┃

┃ 가. 원자로보호계통 시험                          ┃

┃ 나. 원자로보호계통 응답시간 측정 시험            ┃

┃ 다. 제어봉제어계통 시험                          ┃

┃ 라. 원자로출력제어계통 시험                      ┃

┃ 마. 다양성보호계통 시험                          ┃

┃ 바. 사고감시계통 시험                            ┃

┃ 사. 핵계측계통 시험                              ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 4. 핵연료물질의 취급시설 및 저장시설             ┃

┃ 가. 핵연료 장전기 시험                           ┃

┃ 나. 운영브릿지 시험                              ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 5. 방사성폐기물의 처리시설?배출시설 및 저장시설 ┃

┃ 가. 액체방사성폐기물계통 시험                    ┃

┃ 나. 기체방사성폐기물계통 시험                    ┃

┃ 다. 고체방사성폐기물계통 시험                    ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 6. 방사선관리시설                                ┃

┃ 가. 방사선감시계통 시험                          ┃

┃ 나. 종사자 감시 및 방사선 탐사장비 시험          ┃

┃ 다. 실험실 방사선/능 계측장비 시험               ┃

┃ 라. 기상관측계통 시험                            ┃

┃ 마. 환경감시계통 시험                            ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 7. 원자로격납시설                                ┃

┃   가. 준격납건물 격리계통 작동 시험              ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 8. 원자로안전계통 시설                           ┃

┃ 가. 안전잔열제거계통 성능 시험                   ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 9. 전력계통 시설                                 ┃

┃ 가. 디젤 발전기 전기적 성능 시험                 ┃

┃ 나. 교류 전력계통 시험                           ┃

┃ 다. 직류 전력계통 시험                           ┃

┃ 라. 무정전 전원계통 시험                         ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 10. 실험시설                                     ┃

┃  가. 조사시설 안전기능 시험                      ┃

┃  나. 방사성동위원소 생산시설 안전기능 시험       ┃

┃  다. 중성자 빔튜브 안전기능 시험                 ┃

┠─────────────────────────┨

┃ 11. 기타 원자로의 안전에 관계되는 시설           ┃

┃  가. 공기조화 및 환기계통 시설 성능 시험         ┃

┃  나. 보조계통 시설                               ┃

┃    1) 고온층계통 성능 시험                       ┃

┃    2) 수조수관리계통 성능 시험                   ┃

┃    3) 이차냉각계통 성능 시험                     ┃

┃    4) 화재진압설비 시험                          ┃

┃    5) 화재 경보·피난 및 확산방지 설비 시험      ┃

┃    6) 디젤 발전기 및 보조계통 시험               ┃

┃    7) 지진감시계통 시험                          ┃

┃    8) 지진원자로자동정지계통 시험                ┃

┃    9) 압축공기계통 시험                          ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

성능검사는 다음 각 검사대상에 대한 성능확인을 위한 시험이 가능한 때 수행한다.

4. 핵연료장전 및 시운전검사의 시기 및 검사항목

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃초기 핵연료장전 및 초기임계 시험                ┃

┃중성자속분포 측정 시험                          ┃

┃등온 온도반응도계수 측정 시험                   ┃

┃제어봉 제어능 측정 시험                         ┃

┃출력계수 측정 시험                              ┃

┃초과반응도 측정 시험                            ┃

┃제논반응도 값 측정 시험                         ┃

┃조사물 반응도 값 측정 시험                      ┃

┃동특성인자 측정 시험                            ┃

┃ 기포반응도 값 측정 시험                        ┃

┃ 핵연료장전후 제어봉구동장치 성능 시험          ┃

┃ 출력상승시험 계측기 상관성 시험                ┃

┃ 보조제어실에서의 안전정지 시험                 ┃

┃ 외부전원상실 시험                              ┃

┃ 일차냉각 유량 상실 시험                        ┃

┃ 자연순환냉각 시험                              ┃

┃ 중성자 및 감마방사선 준위 측정 및 차폐성능 시험┃

┃ 일차냉각계통 열교환기 냉각성능 시험            ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

핵연료장전 및 시운전검사는 다음 각 검사대상에 대하여 시험이 가능한 때 수행한다.


부칙

['부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.', '부칙 제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 교육과학기술부고시 제2010-26호(원자로시설의 사용전검사에 관한 규정)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.', '부칙 제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2011-18호(원자로시설의 사용전검사에 관한 규정)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.', '부칙 (운영기술지침서의 작성에 관한 기준 등 원자력안전위원회 고시 47건에 대한 일괄개정) 제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2011-18호(원자로시설의 사용전검사에 관한 규정)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.', '부칙 (운영기술지침서의 작성에 관한 기준 등 원자력안전위원회 고시 71건에 대한 일괄개정고시)제1조(시행일) 이 고시는 2014년 11월 22일부터 시행한다.제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2013-10호(원자로시설의 사용전검사에 관한 규정)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.', '부칙 제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.', '부칙 제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2016-6호(원자로시설의 사용전검사에 관한 규정)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.', '부칙 제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2017-25호(원자로시설의 사용전검사에 관한 규정)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.', '        부칙 (어려운 용어 정비를 위한 원자력안전위원회 소관 17개 행정규칙 일괄개정)이 고시는 발령한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20080418', '20090923', '20100614', '20111111', '20120120', '20130724', '20141121', '20160703', '20171226', '20181127', '20241231'] (공포번호: ['2008-21', '2009-37', '2010-26', '2011-18', '2012-18', '2013-10', '2014-24', '2016-6', '2017-25', '2018-7', '2024-13'])