# 국립과천과학관 고압가스 냉동제조시설 안전관리규정
(행정규칙구분=규칙, 공포일자=20200407, 시행일자=20200407, 소관부처=국립과천과학관)
행정규칙번호: 231
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 국립과천과학관 고압가스 냉동제조시설 안전관리규정
행정규칙종류: 규칙
발령일자: 20200407
발령번호: 231
시행일자: 20200407
소관부처: 국립과천과학관
담당부서기관: 국립과천과학관(경영기획과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1장 총칙', '제1조(목적) 이 안전관리규정(이하 "규정"이라 한다)은 국립과천과학관(이하 "과학관" 이라 한다)의 냉동제조시설 및 과 그 제조시설의 안전관리에 필요한 기준을 정함으로써 가스로 인한 재해의 예방과 업무의 효율화를 기하며 가스안전을 최우선적으로 확보함을 목적으로 한다.', '제2조(적용범위) 이 규정은 고압가스안전관리법 (이하 "고법"이라 한다)에 관련된 과학관의 냉동제조시설, 장비 및 인원(종사자 및 외부 협력업체 직원)에 대하여 적용한다.', '제3조(용어정의) ① "안전관리규정"이란 사업장의 안전에 관한 전반적인 사항을 체계적으로 관리하기 위하여 사규 성격으로 작성하여 이를 근거로 안전활동을 하도록 한 것을 말한다.② "안전관리자"란 가스시설의 안전유지 및 운용에 관한 안전업무를 수행하는 자를 말한다.③ "종사자"란 사업자의 사업장내 종사하는 모든 자를 말한다.④ "협력업체"란 사업장에서 행하는 사업의 일부를 도급에 의하여 행하는 업체를 말한다. 다만, 사무보조, 식음료서비스, 세탁, 배달, 납품 등 안전에 영향이 없는 단순용역 및 잡무는 제외한다.⑤ "안전교육"이란 가스로 인한 재해의 발생을 방지하기 위해서 종사자가 가스관련 안전기준을 이해하는 동시에 가스의 성질이나, 설비관리ㆍ작업기준 등 안전관리상 필요한 지식을 습득하고 이를 실행할 수 있도록 종사자 및 협력업체 직원을 교육하고 양성하는 것을 말한다.', '제4조(책임) ① 국립과천과학관장(이하 "관장" 이라 한다)은 가스사고의 예방을 위하여 이 규정을 준수할 책임을 지며, 적정한 시설유지를 위하여 안전관리자의 안전에 관한 의견을 존중하고 권고에 따른다.② 관장은 안전관리 수행을 위하여 안전관리자 및 종사자에게 적합한 권한 및 정당한 대우를 하여야 한다.', '제5조(종사자의 의무) ① 종사자는 가스사고의 예방을 위하여 관장 또는 안전관리자가 행하는 지휘ㆍ감독에 따라야 한다.② 종사자는 관장 또는 안전관리자의 지휘ㆍ감독 이외 이 규정에서 정하는 사항을 준수할 의무가 있다.', '\t제2장 안전관리자의 직무ㆍ조직 및 책임', '제6조(안전관리조직) ① 과학관의 안전관리 조직의 구성은 별첨1호와 같으며 총괄책임은 안전관리총괄자가 가진다. 필요에 따라서는 안전관리협의체를 구성ㆍ운영할 수 있다.② 안전관리총괄자의 직무를 당해 시설 전반의 안전에 관한 업무를 총괄 관리하는 "운영지원과장"에게 위임 전결한다.③ 행정의 능률을 도모하고 업무처리의 신속을 위하여 안전관리총괄자의 직무를 당해 냉동제조시설의 안전을 직접 관리하는 "운영지원과 사무관"에게 위임 전결한다.', '제7조(안전관리자별 직무) ① 안전관리총괄자의 직무 : 과학관 전반의 안전에 관한 업무를 총괄 관리한다.② 안전관리부총괄자의 직무 : 안전관리총괄자를 보좌하며 과학관의 안전에 관한 모든 활동을 통제ㆍ감독하고 또한 기술적인 사항을 총괄 관리한다.③ 안전관리책임자의 직무 : 안전관리원을 지휘ㆍ감독하며 교육계획을 수립하여 안전관리총괄자의 승인을 받아 정기교육 및 특별교육을 실시한다. 시설의 점검을 실시 또는 감독하고 기록한다. 또한 그 결과에 따라서 불안전한 시설ㆍ행동요인은 시정 조치한다.   시장ㆍ군수ㆍ구청장이 행하는 정기검사 등에 입회하여 필요한 대책을 강구한다.④ 안전관리원의 직무 : 안전관리원은 종사자를 직접 지휘ㆍ감독한다. 안전관리총괄자 및 책임자의 지시에 따라 직무를 수행하며 이상상태가 발생 시 응급조치 등을 하고 즉시 보고한다. 제조시설의 안전한 운전 및 조작을 하도록 종사자에게 주지시키며, 공사와 수리ㆍ보수를 할 때에는 확인한다.', '제8조 (안전관리자의 직무범위 및 책임한계) ① 안전관리자는 제7조에 정한 직무범위를 준수하고 다음 업무를 수행 하며 가스관련 외 타 직무를 겸하지 못한다.- 과학관의 가스시설 및 작업과정의 안전유지- 고법 제11조의 규정에 의한 안전관리규정의 시행 및 그 검사기록의 작성ㆍ보존- 사고의 통보- 자기시설에 대한 자율검사를 실시하고 그 검사기록의 작성ㆍ보존- 사업소의 종사자(사업소 가스시설의 개수(改修) 또는 보수(補修)하는 업체의 직원을 포함한다)에 대한 안전관리를 위하여 필요한 지휘ㆍ감독- 그 밖의 위해방지조치 등② 고법 및 이 규정에서 정한 안전관리자의 직무태만으로 인하여 발생한 사고는 안전관리자의 책임에 속한다.', '제9조 (안전관리자의 선임기준) ① 안전관리총괄자는 관장으로 하며 과학관 전반의 안전에 관한 업무를 촐괄 관리한다.② 관장을 대리하여 안전관리총괄자는 당해시설을 직접 관리하는 최고책임자(이하 "운영지원과장"이라 한다)로 하며 당해 냉동제조시설의 안전을 직접 관리한다.② 안전관리부총괄자는 안전관리총괄자를 보좌하며 과학관의 안전에 관한 모든 활동을 통제ㆍ감독하고 또한 기술적인 사항을 총괄 관리한다.④ 안전관리자책임자 및 안전관리원은 고법 시행령 별표3에서 정한 안전관리자의 자격에 적합하고 가스안전관리에 대하여 충분한 지식과 경험이 있는 자로써 안전관리자를 충분한 인원으로 선임하고 이를 문서화하여 별첨2서식에 기록ㆍ보존한다.⑤ 안전관리자를 선임 또는 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 해임 또는 퇴직한 날로부터 30일 이내에 다른 안전관리자를 선임한다.⑥ 안전관리자를 선임 또는 해임한 때에는 지체없이 이를 허가ㆍ신고관청에 신고하여야 한다.', '제10조 (안전관리자의 근무방법) ① 안전관리자는 과학관에 상주근무를 원칙으로 하고, 가스관련 시설의 안전점검을 실시하며 다음사항을 시행하고 그 내용이 기록ㆍ유지되도록 한다.- 이 규정에서 정하는 사항- 가스관련 시설의 안전유지에 관한 사항- 과학관의 안전관리업무에 관한 사항 등② 안전관리자가 교대 근무하는 경우에는 근무교대 시 안전점검 실시내용 및 ①항에 대한 사항을 인수ㆍ인계한다.', '제11조 (안전관리자의 직무대리) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대리자를 지정하여 일시적으로 안전관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다.1. 안전관리자가 여행ㆍ질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우2. 안전관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 안전관리자가 선임되지 아니한 경우② 안전관리자의 직무를 대리할 수 있는 자는 다음과 같다.- 안전관리총괄자 :  안전관리부총괄자로 한다.- 안전관리부총괄자 :  안전관리책임자로 한다- 안전관리책임자 : 안전관리원으로 한다.- 안전관리원 : 해당 사업소의 종업원으로서 가스 관련 업무에 종사하고 있는 사람 중 가스안전관리에 관한 지식이 있는 자로 한다다만, 안전관리자가 1인 이하이고, 가스관련 종사자가 없는 경우 에는 안전관리자로부터 자체교육을 받은 종사자로 한다.③ 안전관리자의 직무를 대리하는 자는 그 직무를 대행할 수 있는 기간을 30일 이내로 하고 해당 안전관리자와 같은 책임을 지며 직무범위도 또한 같다.', '\t제3장 시설의 공사ㆍ유지에 관한 사항', '제12조 (점검방법) ① 고법 시행규칙 별표7 및 KGS FP113에서 규정하는 고압가스 냉동제조의 시설 및 기술기준에 의한다.② 점검 및 운전상태 확인은 안전관리자책임자ㆍ안전관리원이 실시하며 그 결과를 안전관리총괄자에게 보고한다. 이때, 안전관리총괄자의 결재가 통상적으로 곤란할 경우 과학관의 자체 위임 전결규정에 따를 수 있다.③ 점검 시 점검장비 등을 적극 활용한다.', '제13조 (수리ㆍ보수 및 철거방법) ① 점검결과 시설의 수리ㆍ보수 및 철거를 요하는 사항은 안전관리책임자 및 안전관리원은 이를 문서화하여 안전관리총괄자에게 보고하고 다음사항을 시행한 후 위해요인이 발견되면 즉시 시정한다. 외부인에게 수리ㆍ보수 및 철거에 관한 도급공사를 준 경우에도 이와 같다.- 수리ㆍ보수 및 철거를 요하는 부분에 대한 인식표시 또는 보호조치- 수리ㆍ보수 및 철거 공사계획서 작성- 수리ㆍ보수 및 철거 공사책임자 지정- 방폭설비 등 전문지식이 필요한 경우에는 해당분야의 전문가에게 의뢰- 수리ㆍ보수 및 철거 공사에 필요한 안전조치- 수리ㆍ보수 및 철거 공사후의 검사실시와 기타 필요한 사항 등② 가스시설을 수리ㆍ청소 및 철거할 경우에는 고법 시행규칙 별표 7 제2호다목 및 KGS FP113 3.4(수리ㆍ청소 및 철거기준)에서 정하는 방법에 따라 실시한다.', '제14조 (점검, 수리ㆍ보수 및 철거 등에 관한 사항 기록ㆍ보존) 제조시설의 점검, 수리ㆍ보수 및 철거 등에 관한 사항과 수리ㆍ보수 및  철거 후 이상유무 확인에 필요한 검사와 시험의 결과에 관한 사항은 별첨3의 냉동제조시설 안전점검표, 별첨4의 수리ㆍ보수 및 철거일지에 운전상태에 관한 사항은 별첨5의 냉동제조시설 운전 일지에 안전관리책임자 ㆍ 안전관리원이 구체적으로 기록하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존(전산자료를 포함)한다.', '\t제4장 시설에 대한 자율검사 및 안전유지에 관한 사항', '제15조 (자율검사의 시기 및 대상) 자율검사는 완성검사 또는 정기검사를 받은 날로부터 6개월 또는 1년이 되는 날의 전ㆍ후 15일 이내에 자율검사를 실시하며 세부주기는 다음 주기표에 따른다.', '제16조 (자율검사기준 및 방법) ① 자율검사기준은 고법 시행규칙 별표7 제3호 가목 3) 정기검사 항목을 적용한다.② 자율검사는 검사장비 및 기술인력 부족으로 공사 또는 고법 제35조에 따라 시ㆍ도지사로부터 지정받은 공인검사기관에 대행하여 자율검사를 실시한다.', '제17조 (자율검사 검사원의 자격) 자율검사 대행으로 해당없음', '제18조 (자율검사 불합격시 조치 및 책임한계) 자율검사 대행으로 해당없음', '제19조 (자율검사의 실시 기록ㆍ보존) 자율검사 대행으로 해당없음', '\t제5장 종사자의 교육 및 훈련에 관한 사항', '제20조 (교육 시기 및 대상) ① 교육대상은 과학관 내 종사자로 하고 종사자의 교육은 정기교육과 특별교육 대상으로 구분한다.② 정기교육은 종사자를 대상으로 월 1회 이상 실시하며 특별교육은 신규 종사자 또는 특별교육을 실시할 필요가 있다고 안전관리책임자가 인정하는 종사자를 대상으로 실시한다. 다만, 비독성ㆍ불연성냉매를 사용하고 안전관리자 및 설비운영에 관련된 종사자가 1인 이하인 냉ㆍ난방용 시설의 경우는 교육 및 훈련을 생략 할 수 있다.③ 안전관리책임자가 교육책임자로서 교육을 실시하며 교육교재 및 자료를 작성ㆍ비치한다.④ 교육과정 중 매 분기별로 1회 이상 재해발생의 경우에 대비한 교육 및 훈련을 실시하며 예상된 재해규모에 따른 긴급조치훈련활동에 안전관리총괄자는 적극 참여하고 이를 장려한다.⑤ 행정관청 및 공사에서 실시하는 특별교육에 안전관리 총괄자(안전관리책임자)가 적극 참여하여야 한다.', '제21조 (교육내용에 포함되어야 하는 사항) 교육내용에는 다음사항이 포함되어야 한다.- 교육훈련 과정의 목적- 교육훈련 과정 내에서 이루어지는 활동내용- 설비ㆍ기구 등의 취급방법 및 취급시 주의사항- 가스의 성질 및 취급방법- 안전장치, 각종 보호구 등의 취급요령- 작업절차 및 수칙- 시설기준 및 점검요령- 위해예방 조치사항- 응급조치 및 복구에 관한 사항- 기타 가스안전에 관한 사항 등', '제22조 (교육기록의 작성ㆍ보존) ① 안전관리자는 교육실시 내용을 별첨6에 의거 기록ㆍ작성하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존하며, 그 교육내용에 대한 참석자들의 확인을 받도록 한다.② 안전관리총괄자는 교육기록을 확인하고, 시정을 요하는 사항이 있으면 개선되도록 한다.', '제23조 (위탁교육실시 및 협력업체（사용자 단체 등） 교육지원) ① 과학관의 교육계획에 의거 필요한 경우에는 과학관 혹은 협력업체 종사자에게 관련기관의 교육을 받게 한다.② 과학관의 협력업체에 대한 별도의 교육계획을 수립하여 과학관에서 교육을 실시하거나 협력업체가 교육을 요청할 경우 협력업체에 교육ㆍ교재 등을 지원한다.', '\t제6장 위해발생시의 소집방법ㆍ조치ㆍ훈련에 관한 사항', '제24조 (위해예방조치) ① 사고발생 우려가 있는 기계실 및 저압냉동ㆍ냉장실 등에는 불필요한 인원의 출입을 통제하기 위한 출입금지표시를 하고 각종 안전장치 및 소화설비 등을 효과적으로 배치하고 항상 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 관리ㆍ점검한다.② 사무실 또는 기계실주위 보기 쉬운 곳에 안전수칙을 정하여 게시하고 종사원이 이를 준수하도록 한다.③ 독성가스 누출사고 시 사업소 및 주변지역의 피해범위, 피해최소화 대책 및 비상대응절차 등을 별첨7에 따라 수립ㆍ관리한다. 다만, 「화학물질관리법」 제23조에 따른 장외영향평가서를 환경부장관에게 제출한 경우에는 그 것에 따른다.', '제25조 (위해발생시 보고체제 및 요령) ① 비상연락망 및 관련기관 신고체제는 별첨8-1, 8-2과 같으며, 위해발생시는 유관기관(행정관청ㆍ소방관서 및 한국가스안전공사)에 사고발생일시, 장소, 피해상황, 조치내용등을 지속적으로 보고할 수 있는 체제를 유지한다.② 비상연락망 및 유관기관 신고체제는 사무실 등 보기 쉬운 곳에 게시하고 항상 최신본으로 관리한다.', '제26조 (위해발생시의 조치 및 통제) ① 긴급사태시의 조치 및 통제요령(예시)은 별첨9과 같으며 비상훈련은 6월에1회 이상 교육 시 실시한다.② 위해발생시를 대비하여 종사자들의 비상연락망 등을 수시로 확인 정비함으로써 24시간 비상연락체계를 유지한다.③ 응급조치 및 복구를 위한 시설 및 장비는 항상 활용 가능하도록 유지 관리한다.④ 통제조직은 안전관리조직과 같으며, 안전관리총괄자가 최고책임자가 되고 안전관리부총괄자 및 안전관리책임자는 부책임자가 되어 최고책임자를 보좌한다.', '제27조 (기록ㆍ보존) 위해발생에 대비한 교육에 관한 사항은 안전관리자가 별첨6의 안전교육일지에 그 내용을 상세히 기록하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존(전산자료를 포함)한다.', '\t제7장 점검요원의 관리에 관한 사항', '제28조 (점검요원자격 및 직무범위) 점검요원은 안전관리자로 하며 제7조 및 제8조의 업무 외 타 업무를 겸하지 않는다.', '제29조 (점검요원의 직무대리) ① 점검요원(안전관리자)이 여행, 질병, 기타의 사유로 인하여 그 직무를 수행할 수 없을 경우에는 안전관리원중에서 검사와 관련된 충분한 지식과 경험이 있는 자로 하여금 그 직무를 대리할 수 있도록 한다.다만, 안전관리자가 1인 이하일 경우 제11조에서 정한 대리자로 할 수 있다.② 점검요원의 직무를 대리하는 자는 그 직무를 대행할 수 있는 기간을 30일 이내로 하고 안전관리자와 같은 책임을 지며 그 직무범위도 또한 같다.', '\t제8장 외부인 및 외부 협력업체 등의 안전관리규정 적용에 관한 사항', '제30조 (관리감독) ① 안전관리자는 시설의 안전유지 및 시설 설치공사의  안전확보를 위하여 과학관을 출입하는 외부인 및 외부 협력업체에 대하여 그들이 행하는 공사의 책임범위 및 관리방법을 구체적으로 상호 협의하여 정하여 준수토록 하고 그 밖의 사항은 과학관의 안전관리규정을 준수하도록 관리ㆍ감독한다.② 외부 협력업체에 대하여 주기적으로 교육실시 및 시공관리기술ㆍ정보 등을 제공하고 그 기준을 준수하도록 감독하여 안전을 확보한다.', '제31조 (외부인 및 외부협력업체의 의무와 책임) ① 외부 협력업체와의 협의 시 외부 협력업체의 의무 및 책임사항을 협의하여 정하고 위반 시 벌칙 등에 관하여 명확히 문서화하여 외부 협력업체가 이를 준수하도록 한다.② 외부인 및 외부 협력업체 종사자는 사고발생 즉시 조치하고 관리감독자에게 보고하여 적절한 조치를 하며 그 내용을 기록ㆍ유지한다.', '\t제9장 안전관리규정의 위반행위자에 대한 조치에 관한 사항', '제32조 (안전관리규정 위반행위자에 대한 조치) 이 규정의 적용대상자중 위반행위자에 대한 처분규정은 과학관 징계위원회규정에 따른다.', '제33조  (사업의 휴지 ㆍ 폐지 또는 재개시의 안전관리) ① 사업을 휴지 또는 폐지하거나 휴지한 사업을 재개하는 경우에는 7일이내에 관할 행정관청 및 한국가스안전공사에 문서로 통보한다② 사업을 폐지할 경우에는 폐지신고 전 설비내의 가스를 전량 설비밖으로 안전하게 이송 또는 방출한다.③ 사업을 휴지할 때에는 설비내의 가스를 전량 설비밖으로 안전하게 이송 또는 방출한다. 다만, 불특정인이 자유롭게 출입할 수 없도록 하는 조치를 하는 경우에는 가스저장량을 최소화할 수 있다.④ 휴지 기간중에는 안전관리책임자 및 안전관리원을 상주시켜 가스시설을 유지ㆍ관리한다. 다만, 설비내 고압가스가 없는 경우에는 안전관리원을 선임하지 않을 수 있다.⑤ 휴지중인 시설의 사업을 재개할 경우에는 한국가스안전공사로부터 정기검사를 받아 종사자의 안전의식을 고취시키고 시설에 대한 안전성을 확보한 후 사업을 재개한다.⑥ 가스시설을 점검ㆍ수리ㆍ청소 및 철거할 경우에는 KGS FP113 (냉동제조시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사기준) 3.4에서 정하는 기준에 따라 실시 한다.', '\t제10장 그 밖에 안전관리유지에 관한 사항', '제34조 (작업안전수칙) ① 작업 종사원은 작업전 작업복, 장갑, 작업모 및 안전화를 착용하고  그 작업에 임한다.② 가스설비 기밀검사시는 불활성매체를 사용한다.③ 검사시설장비 및 공구류는 일일점검을 철저히 한다.④ 방소화설비의 정위치를 확인하고 사용법을 숙지한다.⑤ 작업 종사원은 작업 중 냉매등이 누출되어 인체에 동상을 입지 않도록 주의 한다.⑥ 배관의 온도는 40℃ 이하로 유지하고 온도상승시 살수장치를 가동한다.⑦ 기계실에는 관계자의 출입을 엄금한다.⑧ 작업안전수칙을 보기 쉬운 곳에 게시하고 또한 그것을 준수토록 한다.', '제35조 (안전관리규정의 유지 및 관리) ① 안전관리총괄자는 안전관리규정을 비치하고 규정의 제ㆍ개정에 관한 사항을 기록ㆍ유지하여야 한다.② 안전관리총괄자는 규정의 제ㆍ개정 여건이 발생하였을 때에는 지체 없이 제ㆍ개정 절차를 취하여 항상 실효성있는 규정을 유지하여야 한다.', '제36조 (자료의 최신본 활용)  시설의 안전관리와 관련된 법령, 상세기준, 지침, 규격, 양식 및 데이터 등은 최신본으로 관리ㆍ보관하고 안전관리자는 필요한 분야에 따라 이를 활용한다.', '제37조 (타 법령과의 관계)  이 규정외 필요한 사항은 가스관계법 및 타법령에서 정하는 바에 의한다.']


별표

별표 0001: 안전관리 조직도

[별첨 1]

안전관리 조직도

????????????????????????????????????????????????????????????????

              ┏━━━━┳━━━━━━━━━┓                  

              ┃안전관리┃관    장          ┃                  

              ┃총 괄 자┃(운영지원과장)    ┃                  

              ┃        ┃                  ┃                  

              ┗━━━━╋━━━━━━━━━┛                  

                        ┃                                      

              ┏━━━━╋━━━━━━━━━┓                  

              ┃안전관리┃                  ┃                  

              ┃부총괄자┃운영지원과 사무관 ┃                  

              ┃        ┃                  ┃                  

              ┗━━━━╋━━━━━━━━━┛                  

                        ┃                                      

              ┏━━━━╋━━━━━━━━━┓                  

              ┃안전관리┃                  ┃                  

              ┃책 임 자┃운영지원과 담당자 ┃                  

              ┃        ┃                  ┃                  

              ┗━━━━╋━━━━━━━━━┛                  

                        ┃                                      

                        ┃                                      

                        ┃                                      

      ┏━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┓              

      ┃                                        ┃              

  ┏━┻━━━┓┏━━━━━━┓            ┏━┻━━━━━┓  

  ┃안전관리원┃┃비상조치 및 ┃            ┃협력업체의    ┃  

  ┃          ┃┃교육훈련담당┃            ┃작업관리 담당 ┃  

  ┗━━━━━┛┗━━━━━━┛            ┗━━━━━━━┛  

별표 0002: 안전관리자(원) (선임, 해임, 퇴직) 내역서

[별첨 2]

                    ┌────┐

                    │안전관리│

┌────┬────┤총 괄 자│

│안    전│안전관리│        │

│관 리 원│책 임 자│        │

├────┼────┼────┤

│        │        │        │

└────┴────┴────┘

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃안전관리자(원)       □ 선임  내역서                                        ┃

┃                     □ 해임                                                ┃

┃                     □ 퇴직                                                ┃

┠─────┬──┬──┬────┬─────┬───────────────┨

┃구분      │성명│자격│자격증번│선임(예정)│취업                          ┃

┃          │    │    │호      │해임(퇴직)│동의(인)                      ┃

┃          │    │    │        │연  월  일│                              ┃

┠─────┼──┼──┼────┼─────┼───────────────┨

┃선임      │    │    │        │          │                              ┃

┠─────┼──┼──┼────┼─────┼───────────────┨

┃해임(퇴직)│    │    │        │          │                              ┃

┠─────┴──┴──┴────┴─────┴───────────────┨

┃   「안전관리규정 제9조 2항과 같이 안전관리원을 선임·해임(퇴직)하였습니다. ┃

┃                                                                            ┃

┃                                                                            ┃

┃년      월      일                                                          ┃

┃                                                                            ┃

┃                                                                            ┃

┃                                                                            ┃

┃                                                                            ┃

┃                                                                            ┃

┃    구비서류: 자격증 사본 1부                                               ┃

┃                                                                            ┃

┃                                                                            ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0003: 냉동제조시설 안전점검표

[별첨 3]

                                                                                                                        ┏━━━━┓

                                                                                                                        ┃안전관리┃

                                                                                                    ┏━━━━┳━━━━┫총 괄 자┃

  냉동제조시설 안전점검표                                                                           ┃안    전┃안전관리┃        ┃

  ????????????????????????????????????????????????  ┃관 리 원┃책 임 자┃        ┃

                                                                                                    ┣━━━━╋━━━━╋━━━━┫

                                                                                                    ┃        ┃        ┃        ┃

                                                                                                    ┗━━━━┻━━━━┻━━━━┛

┏━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┓

┃번호│점검항목      │점  검  내  용                          │점검 결과   │비고          ┃

┃    │              │                                        ┝┯┯┯┯┯┯┥              ┃

┃    │              │                                        ││││││││              ┃

┣━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿┿┿┿┿┿┿┿━━━━━━━┫

┃1   │누출방지      │- 방진,방호,부식방지조치 여부           ││││││││              ┃

┠──┼───────┼────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼───────┨

┃2   │체류방지      │- 체류방지 조치여부                     ││││││││가연성또는독성┃

┃    │              │                                        ││││││││가스 적용     ┃

┠──┼───────┼────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼───────┨

┃3   │안전밸브방출구│- 방출구 설치위치 적정여부              ││││││││              ┃

┃    │위치          │                                        ││││││││              ┃

┠──┼───────┼────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼───────┨

┃4   │ 안전장치     │- 탈?부착 용이한 구조 등 안전    밸브  ││││││││              ┃

┃    │              │적정 상태 ,가용전 상태                  ││││││││              ┃

┠──┼───────┼────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼───────┨

┃5   │자동제어장치  │- HPC,LPC,OPC 작동 여부                 ││││││││              ┃

┃    │              ├────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼───────┨

┃    │              │- 과부하 보호장치,액체동결방지          ││││││││              ┃

┃    │              │  장치,냉각수 단수 보호장치             ││││││││              ┃

┃    │              │  작동여부                              ││││││││              ┃

┃    │              ├────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼───────┨

┃    │              │- 공냉식?증발식 응축기 송풍기          ││││││││              ┃

┃    │              │  와 연동기구 작동여부                  ││││││││              ┃

┠──┼───────┼────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼───────┨

┃6   │압 력 계      │- 고압계,중압계,저압계,유압계           ││││││││              ┃

┃    │              │  작동여부                              ││││││││              ┃

┠──┼───────┼────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼───────┨

┃7   │기타시설 등   │- 가스누출 여부                         ││││││││              ┃

┃    │              ├────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼───────┨

┃    │              │- 액면계의 스톱밸브적정여부             ││││││││가연성또는독성┃

┃    │              │                                        ││││││││가스 적용     ┃

┃    │              ├────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼───────┨

┃    │              │- 전기설비의 방폭구조 여부              ││││││││가연성가스 적 ┃

┃    │              │                                        ││││││││용 (주3)      ┃

┃    │              ├────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼───────┨

┃    │              │- 가스누출경보장치 적정여부             ││││││││가연성또는독성┃

┃    │              │                                        ││││││││가스 적용     ┃

┃    │              ├────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼───────┨

┃    │              │- 흡입?중화 및 이송설비 적정여부       ││││││││ 독성가스적용 ┃

┃    │              ├────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼───────┨

┃    │              │- 주위에 화기 유무                      ││││││││              ┃

┃    │              ├────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼───────┨

┃    │              │- 경계표시 설치여부                     ││││││││              ┃

┃    │              ├────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼───────┨

┃    │              │- 방류둑 적정여부                       ││││││││ 10000ℓ이상  ┃

┃    │              │                                        ││││││││수액기 적용(독┃

┃    │              │                                        ││││││││성)           ┃

┠──┴───────┼────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴───────┨

┃점 검 자 의 견      │                                                                      ┃

┠──────────┴───────────────────────────────────┨

┃ 주: 1. 불필요 항목에는 “해당없음”으로 표시                                               ┃

┃     2. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적정하게 작성하여야 함.      ┃

┃     3. 전기설비의 방폭 가연성가스중 암모니아,브롬화메탄,공기중자기발화가스는 제외          ┃

┃     4.안전관리총괄자의 결재가 통상적으로 곤란할 경우 사업소의자체 위임 전결규정에 따를수 있┃

┃다. 이하 기타 일지도 동일하게 적용한다.                                                     ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0004: 수리·보수 및 철거일지

[별첨 4]

                                                                                                                            ┏━━━━━┓

                                                                                                                            ┃안전관리  ┃

                                                                                                        ┏━━━━┳━━━━┫총 괄 자  ┃

  수리?보수 및 철거일지                                                                                ┃안    전┃안전관리┃          ┃

  ??????????????????????????????????????????????????  ┃관 리 원┃책 임 자┃          ┃

                                                                                                        ┣━━━━╋━━━━╋━━━━━┫

                                                                                                        ┃        ┃        ┃          ┃

                                                                                                        ┗━━━━┻━━━━┻━━━━━┛

┏━━━━━━━┯━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓

┃일        시  │  │수리?보수 및 철 거   │              ┃

┃              │  │ 장 소                │              ┃

┠───────┼─┼───────────┼───────┨

┃수리?보수    │  │수리?보수 및         │              ┃

┃및  철거자    │  │철 거   대 상         │              ┃

┣━━━━━━━┷┯┷━━━━━━━┯━━━┷━━━━━━━┫

┃수리?보수 및   │수리?보수 및   │수리?보수 및 철거 후 ┃

┃ 철거 전의 상태 │ 철거 후의 상태 │ 검사 및 시험결과     ┃

┠────────┼────────┼───────────┨

┃                │                │                      ┃

┠────────┴────────┴───────────┨

┃고 장  원 인                                              ┃

┠─────────────────────────────┨

┃고장방지대책                                              ┃

┠──────┬──────────────────────┨

┃종 합 의 견 │                                            ┃

┠──────┘                                            ┃

┃                                                          ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0005: 냉동제조시설 운전 일지

[별첨 5]

┏━━┯━━━┳━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃구분│사용  ┃점 검 항 목       │기     준                           │실        측                  ┃

┃    │장비  ┃                  │                                    ├───┬───┬───┬───┨

┃    │      ┃                  │                                    │10:00 │14:00 │17:00 │22:00 ┃

┣━━┿━━━╋━━━━━━━━━┿━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┫

┃냉매│      ┃토출 압력         │스크류      ┃   MPa ∼     MPa     │MPa   │MPa   │MPa   │MPa   ┃

┃계통│육안  ┃                  ├──────╂───────────┼───┼───┼───┼───┨

┃    │?    ┃                  │왕복동(터보)┃   MPa ∼     MPa     │MPa   │MPa   │MPa   │MPa   ┃

┃    │온도계┠─────────┼──────╂───────────┼───┼───┼───┼───┨

┃    │?    ┃토출가스 온도     │스크류      ┃     ℃ ∼       ℃   │℃    │℃    │℃    │℃    ┃

┃    │누설  ┃                  ├──────╂───────────┼───┼───┼───┼───┨

┃    │검지기┃                  │왕복동(터보)┃     ℃ ∼       ℃   │℃    │℃    │℃    │℃    ┃

┃    │      ┣━━━━━━━━━┿━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┫

┃    │      ┃흡입 압력         │스크류      ┃   MPa ∼     MPa     │MPa   │MPa   │MPa   │MPa   ┃

┃    │      ┃                  ├──────╂───────────┼───┼───┼───┼───┨

┃    │      ┃                  │왕복동(터보)┃   MPa ∼     MPa     │MPa   │MPa   │MPa   │MPa   ┃

┃    │      ┠─────────┼──────┸───────────┼───┼───┼───┼───┨

┃    │      ┃냉매 량           │액면계 에서 액면이 보일 것          │      │      │      │      ┃

┃    │      ┃                  │(100% 부하 운전중 중심선 위치)      │      │      │      │      ┃

┃    │      ┠─────────┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┨

┃    │      ┃오일 량           │운전중: 유면계에서 하단중심선 이상  │      │      │      │      ┃

┃    │      ┃                  │(기동전: 상한선에 위치)             │      │      │      │      ┃

┃    │      ┠─────────┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┨

┃    │      ┃오일 압력         │냉매압력과 차압이 적정 할 것        │MPa   │MPa   │MPa   │MPa   ┃

┃    │      ┃                  │(제품메이커 사양 기준 참조 )        │      │      │      │      ┃

┣━━┿━━━╇━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┫

┃냉수│온도계│냉각수 온도       │    ℃ ∼       ℃│입구            │  ℃  │ ℃   │℃    │  ℃  ┃

┃?  │      │                  │                  ├────────┼───┼───┼───┼───┨

┃냉각│      │                  │                  │출구            │ ℃   │℃    │℃    │℃    ┃

┃수계│      ├─────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┨

┃통  │      │브라인 온도       │    ℃ ∼       ℃│입구            │   ℃ │℃    │   ℃ │  ℃  ┃

┃    │      │                  │                  ├────────┼───┼───┼───┼───┨

┃    │      │                  │                  │출구            │  ℃  │℃    │   ℃ │  ℃  ┃

┣━━┿━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┫

┃전기│클램프│운전 전압         │정격전압 ± 10% (R?S, S?T, T?R상)│V     │V     │V     │V     ┃

┃계통│메타  ├─────────┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┨

┃    │      │운전 전류         │기계명판 전류 ± 10% ( R,S,T상 )    │A     │A     │A     │A     ┃

┃    │      ├─────────┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┨

┃    │      │단자대 & 판넬상태 │느슨, 과열흔적, 먼지 등 청소상태    │      │      │      │      ┃

┃    │      │- 비가동시기 점검 │                                    │      │      │      │      ┃

┣━━┿━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┫

┃기타│육안  │드레인            │동파 우려될 경우 냉수, 냉각수 계통내 │      │      │      │      ┃

┃    │      │- 비가동시기 점검 │물 배수 확인                        │      │      │      │      ┃

┃    │      ├─────────┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┨

┃    │      │저압부 단열재 상태│열손실이 없도록 보냉,방습이 충분할것│      │      │      │      ┃

┃    │      │- 비가동시기 점검 │                                    │      │      │      │      ┃

┃    │      ├─────────┼──────────────────┼───┼───┼───┼───┨

┃    │      │이상진동 및 소음  │이상 진동, 소음이 없을 것           │      │      │      │      ┃

┣━━┿━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┫

┃비고│ 주: 1. 불필요 항목에는 “해당없음”으로 표시                                                   ┃

┃    │     2. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적정하게 작성하여야 함.          ┃

┃    │     3. 전기설비의 방폭 가연성가스중 암모니아,브롬화메탄,공기중자기발화가스는 제외              ┃

┃    │     4. 안전관리총괄자의 결재가 통상적으로 곤란할 경우 사업소의 자체 위임 전결규정에 따를       ┃

┃    │수 있다. 이하 기타 일지도 동일하게 적용한다.                                                    ┃

┗━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

                                                                                                                                        ┏━━━━┓

                                                                                                                                        ┃안전관리┃

                                                                                                                    ┏━━━━┳━━━━┫총 괄 자┃

  냉동제조시설 운전 일지                                                                                            ┃안    전┃안전관리┃        ┃

  ????????????????????????????????????????????????????????  ┃관 리 원┃책 임 자┃        ┃

                                                                                                                    ┣━━━━╋━━━━╋━━━━┫

                                                                                                                    ┃        ┃        ┃        ┃

                                                                                                                    ┗━━━━┻━━━━┻━━━━┛

별표 0006: 안전교육 일지

[별첨 6]

                                                                                                        ┏━━━━┓

                                                                                                        ┃안전관리┃

                                                                                    ┏━━━━┳━━━━┫총 괄 자┃

  안 전 교 육  일 지                                                                ┃안    전┃안전관리┃        ┃

  ????????????????????????????????????????  ┃관 리 원┃책 임 자┃        ┃

                                                                                    ┣━━━━╋━━━━╋━━━━┫

                                                                                    ┃        ┃        ┃        ┃

                                                                                    ┗━━━━┻━━━━┻━━━━┛

┏━━━━┯┯━━━━┯┯━━━━┯┓

┃일   시 ││장   소 ││강   사 │┃

┠────┴┴────┴┴────┴┨

┃  제    목                        ┃

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃ 교육내용 :                       ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┃                                  ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

┏━━━━━━━┓

┃  참석자명단  ┃

┠───────┨

┃              ┃

┠───────┨

┃              ┃

┗━━━━━━━┛

별표 0007: 독성가스 위해방지조치 작성항목

[별첨 7]

┌───────────────┐

│독성가스 위해방지조치 작성항목│

┕━━━━━━━━━━━━━━━┙

     (1) 공정안전자료

        가. 독성가스의 목록 및 저장량

        나. 독성 정보(물질안전보건자료)

        다. 제조설비의 목록 및 사양

        라. 운전방법을 알 수 있는 공정도면

        마. 건물, 설비 배치도 및 입지정보

        바. 주변지역 입지정보

        사. 설계, 제작, 설치관련 지침서

        아. 피해범위 산정 및 영향평가

        자. 공정 위험성 분석

        차. 사고시나리오 선정

        카. 위험도분석

        타. 안전성 확보방안

        파. 사업장 주변지역 영향평가

        하.  피해 최소화 계획수립 및 시행

     (2) 비상조치계획

        가. 비상사태의 구분

        나. 비상조치계획 수립

        다. 장비, 인력 보유현황

        라. 비상연락체계(유관기관, 부서 등)

        마. 조직의 임무 및 수행절차

        바. 비상사태 발령 및 경보체계

        사. 비상시 운전정지 절차 등

        아. 비상대피계획

        자. 주민홍보계획

별표 0008: 비상연락망 및 관련기관 신고체계

[별첨 8-1]

비상연락망 및 관련기관 신고체계

????????????????????????????????????????????????????????????????

                        ┏━━━━┳━━━━━━━━━┓                        

                        ┃안전관리┃                  ┃                        

                        ┃총 괄 자┃운영지원과 과장   ┃                        

                        ┃        ┃                  ┃                        

                        ┃        ┣━━━━━━━━━┫                        

                        ┃        ┃TEL : 02-3677-1350┃                        

                        ┗━━━━╋━━━━━━━━━┛                        

                                  ┃                                            

                        ┏━━━━╋━━━━━━━━━┓                        

                        ┃안전관리┃                  ┃                        

                        ┃부총괄자┃운영지원과 사무관 ┃                        

                        ┃        ┃                  ┃                        

                        ┃        ┣━━━━━━━━━┫                        

                        ┃        ┃                  ┃                        

                        ┃        ┃TEL : 02-3677-1351┃                        

                        ┃        ┃                  ┃                        

                        ┗━━━━╋━━━━━━━━━┛                        

                                  ┃                                            

                        ┏━━━━╋━━━━━━━━━┓                        

                        ┃안전관리┃                  ┃                        

                        ┃책 임 자┃운영지원과 담당자 ┃                        

                        ┃        ┃                  ┃                        

                        ┃        ┣━━━━━━━━━┫                        

                        ┃        ┃                  ┃                        

                        ┃        ┃TEL : 02-3677-1361┃                        

                        ┃        ┃                  ┃                        

                        ┗━━━━╋━━━━━━━━━┛                        

                                  ┃                                            

                                  ┃                                            

                                  ┃                                            

      ┏━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┓                    

      ┃                                                  ┃                    

  ┏━┻━━━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓    ┏━┻━━━━━━━━┓  

  ┃안전관리원          ┃┃비상조치 및         ┃    ┃협력업체의          ┃  

  ┃                    ┃┃교육훈련담당        ┃    ┃작업관리 담당       ┃  

  ┣━━━━━━━━━━┫┣━━━━━━━━━━┫    ┣━━━━━━━━━━┫  

  ┃기계실              ┃┃운영지원과          ┃    ┃기계실              ┃  

  ┃ TEL : 02-3677-1330 ┃┃ TEL : 02-3677-1330 ┃    ┃ TEL : 02-3677-1330 ┃  

  ┃                    ┃┃                    ┃    ┃                    ┃  

  ┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛    ┗━━━━━━━━━━┛  

별표 0008: 유관기관 연락망

[별첨 8-2]

  ┌────────┐

│유관기관 연락망 │

┕━━━━━━━━┙

┏━━━━━━━━━━┓  ┏━━━━━━━━━━━━━━━┓    ┏━━━━━━━━━┓

┃과천시청            ┃  ┃과학기술정보통신부            ┃    ┃과천경찰서        ┃

┃(안전총괄과)        ┃  ┃(비상안전기획관)              ┃    ┃                  ┃

┠──────────╂┐┠───────────────┨  ┌╂─────────┨

┃(주간)02-3677-2119  ┃│┃(주간)044-202-4180~1          ┃  │┃(주간)02-2149-4352┃

┃(야간)02-3677~2222  ┃│┃(당직폰)                      ┃  │┃(야간)02-2149~4329┃

┠──────────┨│┠───────────────┨  │┠─────────┨

┃○긴급구조지원      ┃│┃○재난관리대책시달            ┃  │┃○교통및현장통제  ┃

┃  (인력및장비)      ┃│┃○사례전파및 예방관리 철저    ┃  │┃○질서유지활동    ┃

┃○사례전파          ┃│┃지시 등                       ┃  │┃                  ┃

┗━━━━━━━━━━┛│┗┯━━━━━━━━━━━━━━┛  │┗━━━━━━━━━┛

                        │  │                                │                      

┏━━━━━━━━━━┓│┏┷━━━━━━━━━━━━━━┓  │┏━━━━━━━━━┓

┃한국전력            ┃│┃국립과천과학관                ┃  │┃과천소방서        ┃

┃남서울본부          ┃│┃                              ┃  │┃                  ┃

┠──────────╂┼╂───────────────╂─┼╂─────────┨

┃(주,야)02-580-2268  ┃│┃(주간)02-3677-1361            ┃  │┃(주,야)02-331-4120┃

┃                    ┃│┃(야간)02-3677~1590            ┃  │┃                  ┃

┠──────────┨│┠───────────────┨  │┠─────────┨

┃○긴급전기 가설     ┃│┃○재난안전대책본부 운영       ┃  │┃○인명구조        ┃

┃○전기안전점검      ┃│┃○긴급구조지원요청            ┃  │┃○구급활동        ┃

┃                    ┃│┃○상황전파및보고              ┃  │┃○화재진압 등     ┃

┗━━━━━━━━━━┛│┗━━━━━━━━━━━━━━━┛  │┗━━━━━━━━━┛

                        │                                    │                      

┏━━━━━━━━━━┓│                                    │┏━━━━━━━━━┓

┃코원에너지(가스)    ┃│                                    │┃보건소            ┃

┠──────────╂┤┏━━━━━━━━━━━━━━━┓  ├╂─────────┨

┃(주,야)02-3410-8112,┃│┃냉매회수업체 및 보수지원 업체 ┃  │┃(주간)02-2150-3800┃

┃            8119    ┃│┃                              ┃  │┃        2050-3840 ┃

┠──────────┨│┠───────────────┨  │┠─────────┨

┃○긴급가스차단조치  ┃│┃○ ㈜ 세기씨앤에이            ┃  │┃○응급의료지원    ┃

┃○가스배관긴급복구  ┃│┃  02-496-8791                 ┃  │┃○임시영안소설치  ┃

┃○가스안전점검      ┃│┣━━━━━━━━━━━━━━━┫  │┃○역학조사실시    ┃

┃                    ┃│┃한국가스안전공사              ┃  │┃○방역지원 등     ┃

┃                    ┃│┣━━━━━━━━━━━━━━━┫  │┃                  ┃

┃                    ┃│┃○경기지역본부                ┃  │┃                  ┃

┃                    ┃│┃  031-259-3500                ┃  │┃                  ┃

┗━━━━━━━━━━┛│┗━━━━━━━━━━━━━━━┛  │┗━━━━━━━━━┛

                        │                                    │                      

┏━━━━━━━━━━┓│┏━━━━━━━━━━━━━━━┳━┷━━━━━━━━━━┓

┃과천수도사업소      ┃│┃안양샘병원(MOU)               ┃- 강남세브란스병원      ┃

┠──────────╂┘┠───────────────┨   02-2019-3333         ┃

┃(주,야)02-2150-3720 ┃  ┃(주,야)031-467-9114           ┃- 한림대성심병원        ┃

┠──────────┨  ┠───────────────┨   031-380-4129,4130    ┃

┃○상수도 긴급복구   ┃  ┃○응급처치                    ┃- 삼성서울병원          ┃

┃○상수도 안전점검   ┃  ┃○병원이송                    ┃   02-3410-0129         ┃

┗━━━━━━━━━━┛  ┗━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┛

별표 0009: 긴급사태시의 조치 및 통제요령

[별첨 9]

긴급사태시의 조치 및 통제요령

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1. 위해발생시의 조치 및 훈련방법

   o 긴급사태 발생 시 조치사항

     (가) 발견통보

         재해의 발생 및 인근의 화재를 발견할 경우에는 신속히 현황파악을 하고, 사고통보방법(별첨11-1)에 따라 소방관서, 한국가스안전공사등 관련기관에 신속히 비상출동 및 구조를 요청함과 동시에 즉시 안전관리총괄자, 안전관리책임자 등 비상연락망 연락체제에서 정한 순서에 따라 통보한다.

     (나) 피    난

          사람이 모이는 것이 위험하다고 판단되는 재해가 발생한 경우는 피난하면서 위험발생 신호를 계속하여 보낸다.

     (다) 재해현장의 응급조치

          재해발생 및 인근의 화재발생시 응급조치는 안전관리조직 계통의 지시에 따른다. 사고원인을 신속히 파악하여 비상대응체계 및 조직별 업무(별첨11-2∼4)에 따라 조기 사후수습과 피해 확대를 예방한다.

2. 위해발생시의 단계별 조치방법

┏━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃구분  │조치사항          │조치내용                                              ┃

┃      │(대응조직)        │                                                      ┃

┣━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃1단계 │사고관련 정보 수  │ㅇ 사고의 유형 및 영향 범주 파악                      ┃

┃      │집(상황반)        │ㅇ 사고 가스의 종류 및 양                             ┃

┃      │                  │ㅇ 저장탱크?용기등 가스설비의 종류 및 상태           ┃

┃      │                  │ㅇ 피해의 정도 : 진행과정(화재, 폭발, 누설, 유출 등)  ┃

┃      │                  │ㅇ 현지 기상 조건                                     ┃

┃      │                  │ㅇ 사고 현장의 독성농도                               ┃

┠───┼─────────┼───────────────────────────┨

┃2단계 │초기 응급조치 및  │ㅇ 초기 응급조치자는 방독면, 공기호흡기, 보호의등     ┃

┃      │인명구조(상황반,  │보호구 착용 및 응급복구에 필요한 장비?공구 등        ┃

┃      │비상조치반)       │휴대할 것                                             ┃

┃      │                  │ㅇ 독성가스 등에 이미 노출되어 무력화된 희생자의 구조 ┃

┃      │                  │ㅇ 피해가 예상되는 지역의 종사자는 대피               ┃

┃      │                  │ㅇ 소방서(119), 한국가스안전공사 사고통보             ┃

┃      │                  │ㅇ 기술적 구조작업이 필요한 인명구조 등은 유관        ┃

┃      │                  │기관의 지원요청                                       ┃

┃      │                  │ - 고립된 경우의 구조상황                             ┃

┃      │                  │ - 잔해나 파편에 눌러져 갇힌 희생자                   ┃

┃      │                  │ - 밀폐된 공간에서의 구조상황                         ┃

┃      │                  │ㅇ 구조된 부상자는 응급조치 후 병원 이송              ┃

┠───┼─────────┼───────────────────────────┨

┃3단계 │위험요인 제거     │ㅇ 점검장비로 가스누출부위를 조사                     ┃

┃      │(비상조치반)      │ㅇ 전기 스파크 발생을 억제하고, 전기기기나 화         ┃

┃      │                  │기 사용을 금지                                        ┃

┃      │                  │ㅇ 누출된 가스(독성가스 제외)가 체류할 우려가 있      ┃

┃      │                  │는 실내의 경우 창문 등 개방하여 잔류가스 배           ┃

┃      │                  │출                                                    ┃

┃      │                  │ - 환기가 불량한 실내의 경우에는 국소배기장치를       ┃

┃      │                  │사용하여 외부로 배출                                  ┃

┃      │                  │ㅇ 화재발생시 화재진압에 대한 신속한 실시여부         ┃

┃      │                  │판단                                                  ┃

┃      │                  │ - 대상 설비 및 화재진압 방법                         ┃

┃      │                  │ - 저장탱크?용기에 대한 과열방지 조치(살수, 화       ┃

┃      │                  │염 차단 등)                                           ┃

┃      │                  │ - 누출된 물질의 물과의 반응성을 고려                 ┃

┃      │                  │ㅇ 사고발생 장소 및 물질에 따른 적절한 소화약제       ┃

┃      │                  │및 제독제 사용                                        ┃

┃      │                  │ - 밀폐된 공간 VS 개방된 공간                         ┃

┃      │                  │ - 독성가스, 가연성가스, 반응성물질, 일반유류         ┃

┃      │                  │화재, 전기화재 등                                     ┃

┠───┼─────────┼───────────────────────────┨

┃4단계 │현장통제 및 위험  │ㅇ 사고 접수와 동시에 사고지역 주변 통제              ┃

┃      │지역 분류         │ㅇ 주민보호 조치                                      ┃

┃      │(상황반, 현장지   │ - 필요하다면 싸이렌 및 확성기 사용                   ┃

┃      │원반)             │ㅇ 사고현장을 명확히 구분하여 피해 확대 방지          ┃

┃      │                  │ -위험지역, 준 위험지역, 안전지역                     ┃

┃      │                  │ㅇ 가스위해 발생지역 주위에 경계표지판 및 경계        ┃

┃      │                  │기를 설치하고 출입을 금지                             ┃

┃      │                  │ㅇ 사고가 확대되는 경우 통제선 조정                   ┃

┠───┼─────────┼───────────────────────────┨

┃5단계 │누출차단 조치     │ㅇ 안전하게 할수 있다면 밸브를 차단                   ┃

┃      │(비상조치반, 현   │ - 가스가 누출되는 지점의 양쪽 가스밸브 차단          ┃

┃      │장지원반)         │ㅇ 용기 내의 수위가 누출 부위 아래에 위치하도         ┃

┃      │                  │록 용기를 회전함                                      ┃

┃      │                  │ㅇ 나무마개, 고무마개 등을 이용하여 1차 누출방지      ┃

┃      │                  │후 에폭시 반죽을 이용하여 틈새 고정                   ┃

┃      │                  │ㅇ 손상 배관의 누출방지 : 패드와 크램프 사용          ┃

┃      │                  │ㅇ 고압가스, 염소가스, 독성가스 등의 경우에는 특      ┃

┃      │                  │수장비 사용                                           ┃

┠───┼─────────┼───────────────────────────┨

┃6단계 │가스 확산 방지    │ㅇ 옥외 드레인, 맨홀, 하수구, 실내 드레인 등을 차단   ┃

┃      │(현장지원반, 복   │ - 고무판이나 두꺼운 플라스틱 필름, 모래주머니와      ┃

┃      │구반)             │합판을 이용, 준비된 장비가 없다면 현지의 흙           ┃

┃      │                  │이나 모래 등을 이용                                   ┃

┃      │                  │ㅇ 시설내 폐수처리시설이 있다면 유도                  ┃

┃      │                  │ㅇ 누출량이 많아 현장에서 조치가 불가능한 경우에      ┃

┃      │                  │는 웅덩이 또는 임시제방을 설치                        ┃

┃      │                  │ - 누출된 물질이 어떻게 흐르는지 관찰하고 더          ┃

┃      │                  │이상 확산되는 것을 차단/우회                          ┃

┃      │                  │ - 현장의 흙, 모래주머니, 흡착포 등을 이용            ┃

┃      │                  │ - 흐름 우회기술 : 도랑 건설이나 차단봉 이용          ┃

┃      │                  │ - 바닥을 팔때는 지하 매설물에 유의                   ┃

┠───┼─────────┼───────────────────────────┨

┃7단계 │제독처리          │ㅇ 가스확산을 차단하여 누출가스를 누출지역 내에 유지  ┃

┃      │(비상조치반, 복   │ㅇ 재해설비(흡수탑, 중화조 이송 등)를 가동하여        ┃

┃      │구반)             │제독처리                                              ┃

┃      │                  │ㅇ 사고현장에 독성물질의 잔류여부 확인                ┃

┃      │                  │ - 필요시 제독처리                                    ┃

┠───┼─────────┼───────────────────────────┨

┃8단계 │현장 안전점검 및  │ㅇ 상황종료 후 가스누출부 주위의 배수구, 맨홀         ┃

┃      │시설복구          │등을 점검, 잔류가스 존재 확인 및 확산조치             ┃

┃      │(비상조치반, 복   │ㅇ 가스시설 피해 등에 대한 안전점검 실시              ┃

┃      │구반)             │ㅇ 손상된 설비등에 대한 철거 및 복구                  ┃

┃      │                  │ - 협력(시공)업체 인력 및 장비 지원 요청              ┃

┗━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

3. 가스사고 상황별 대응요령(별첨11-4)에 따라 조치한다.

4. 긴급조치훈련

   안전관리 총괄자는 훈련계획을 세워 예상된 재해에 따른 긴급조치훈련 등을 교육 시 병행 실시한다.

별표 0009: 사고통보 방법

[별첨 9-1]

┌───────┐

│사고통보 방법 │

┕━━━━━━━┙

 □ 고법 시행규칙[별표 34] 사고의 통보방법 등(제54조제1항 관련)

 □ 사고의 종류별 통보 방법 및 기한

┏━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓

┃사고의 종류                     │통보방법                            │통보기한          ┃

┃                                │                                    ├──┬──────┨

┃                                │                                    │속보│상보        ┃

┠────────────────┼──────────────────┼──┼──────┨

┃가. 사람이 사망한 사고          │전화 또는 모사전송을 이용한 통보(이 │즉시│사고발생 후 ┃

┃                                │하 “속보”라 한다) 및 서면으로 제출│    │20일 이내   ┃

┃                                │하는 상세한 통보 (이하 “상보”라 한│    │            ┃

┃                                │다)                                 │    │            ┃

┠────────────────┼──────────────────┼──┼──────┨

┃나. 사람이 부상당하거나         │속보 및 상보                        │즉시│사고발생 후 ┃

┃중독된 사고                     │                                    │    │10일 이내   ┃

┠────────────────┼──────────────────┼──┼──────┨

┃다. 가스누출에 의한 폭발        │속보                                │즉시│            ┃

┃또는 화재사고                   │                                    │    │            ┃

┃   (가목 내지 나목의            │                                    │    │            ┃

┃    경우를 제외한다)            │                                    │    │            ┃

┠────────────────┼──────────────────┼──┼──────┨

┃라.가스시설이 손괴되거나        │속보                                │즉시│            ┃

┃   가스누출로 인하여 인명대     │                                    │    │            ┃

┃피나 공급중단이 발생한          │                                    │    │            ┃

┃사고(가목 및 나목의 경          │                                    │    │            ┃

┃우를 제외한다)                  │                                    │    │            ┃

┠────────────────┼──────────────────┼──┼──────┨

┃마.사업자등의 저장탱크에서 가스 │속보                                │즉시│            ┃

┃가 누출된 사고(가목부터 라목    │                                    │    │            ┃

┃까지의 경우를 제외한다)         │                                    │    │            ┃

┠────────────────┴──────────────────┴──┴──────┨

┃비고 : 공사가 법 제26조제2항에 따라 사고조사를 한 때에는 상보를 하지 아니할 수 있다.      ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 □ 통보내용

    사고의 통보할 때에는 다음 각목의 사항이 통보내용에 포함되어야 한다. 다만, 속보인 경우에는 마목과 바목의 내용을 생략할 수 있다.

    1. 통보자의 소속, 직위, 성명 및 연락처

    2. 사고발생 일시

    3. 사고발생 장소

    4. 사고내용

    5. 시설현황

    6. 피해현황(인명과 재산)

별표 0009: 비상대응 체계도

[별첨 9-2]

  ┌────────┐                                  

  │비상대응 체계도 │                                  

  ┕━━━━━━━━┙                                  

                              상황 (사고) 발생          

┏━━━━━━━━━━━┓                              

┃사고 발견자           ┃      ?  ??                

┃                      ┃┏━━                        

┃                      ┃┃                            

┠───────────┨┃┏━━━━━━━━━━━━┓

┃? 초동조치           ┃┃┃초동조치                ┃

┃? 상황전파           ┣┛┣━━━━━━━━━━━━┫

┃                      ┃  ┃ ? 사고상황 파악       ┃

┗━━━━━━━━━━━┛  ┃ ? 비상대응조직 가동   ┃

                            ┃                        ┃

┏━━━━━━━━━━━┓  ┗━━━━━━━━━━━━┛

┃상황반 / 비상조치반   ┃      ?  ??                

┃                      ┃┏━━                        

┃                      ┃┃                            

┠───────────┨┃┏━━━━━━━━━━━━┓

┃? 사고관련 정보 수집 ┃┃┃응급조치                ┃

┃? 유관기관 통보      ┣┛┠────────────┨

┃? 응급조치           ┃  ┃? 위험요인 제거        ┃

┃? 확산방지           ┃  ┃? 누출차단/확산방지    ┃

┗━━━━━━━━━━━┛  ┃? 제독처리             ┃

                            ┃                        ┃

┏━━━━━━━━━━━┓  ┗━━━━━━━━━━━━┛

┃현장 지원반           ┃      ?  ??                

┃                      ┃┏━━                        

┃                      ┃┃                            

┠───────────┨┃┏━━━━━━━━━━━━┓

┃? 비상조치 지원      ┃┃┃현장통제 / 대피         ┃

┃? 주민대피           ┃┃┠────────────┨

┃                      ┣┛┃? 현장 인원통제        ┃

┃                      ┃  ┃? 주변거주자대피       ┃

┗━━━━━━━━━━━┛  ┃                        ┃

                            ┃                        ┃

┏━━━━━━━━━━━┓  ┗━━━━━━━━━━━━┛

┃복 구 반              ┃      ?  ??                

┃                      ┃┏━━                        

┃                      ┃┃                            

┠───────────┨┃┏━━━━━━━━━━━━┓

┃? 사태수습           ┃┃┃시설복구 / 안전점검     ┃

┃? 시설복구           ┣┛┠────────────┨

┃                      ┃  ┃? 피해상황 파악        ┃

┗━━━━━━━━━━━┛  ┃? 장비/인력 지원       ┃

                            ┃                        ┃

                            ┗━━━━━━━━━━━━┛

                                    ??                

                            ┏━━━━━━━━━━━━┓

                            ┃상황종료 / 해제         ┃

                            ┠────────────┨

                            ┃? 상황 종료보고 및 해제┃

                            ┃                        ┃

                            ┃                        ┃

                            ┗━━━━━━━━━━━━┛

별표 0009: 긴급사태 비상대응조직 업무분장

[별첨 9-3]

┌───────────────┐

│긴급사태 비상대응조직 업무분장│

┕━━━━━━━━━━━━━━━┙

┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃대응조직        │조  치  사  항                        ┃

┣━━┯━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃운  │상황반    │ㅇ 경보발령, 비상상황 보고/ 지원요청  ┃

┃영  │          │  - 행정관청, 소방서, 가스안전공사 등 ┃

┃체  │          │ㅇ 비상연락, 비상대응 조직 동원       ┃

┃계  │          │ㅇ 사고속보의 작성과 보고             ┃

┃    │          │ㅇ 인접지역 피해예측과 대피 결정      ┃

┃    ├─────┼───────────────────┨

┃    │비상조치반│ㅇ 비상운전 정지                      ┃

┃    │          │  - 밸브 차단, 긴급차단장치 작동 등   ┃

┃    │          │ㅇ 비상발전기 및 살수장치 가동        ┃

┃    │          │ㅇ 방호조치 및 위험물질 제거?격리    ┃

┃    │          │ㅇ 자체소방시설을 활용한 화재진화 활동┃

┃    ├─────┼───────────────────┨

┃    │현장지원반│ㅇ 현장 인원통제 및 주변 거주자 대피  ┃

┃    │          │ㅇ 소방펌프의 가동과 소방용수의 확보  ┃

┃    │          │ㅇ 필요장비 동원 및 운영              ┃

┃    │          │ㅇ 상해자 응급처치 및 병원 후송 지원  ┃

┃    ├─────┼───────────────────┨

┃    │복구반    │ㅇ 피해상황 분석                      ┃

┃    │          │ㅇ 사태수습 후 복구 작업 실시         ┃

┃    │          │ㅇ 협력업체 인력 및 장비 지원         ┃

┗━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0009: 가스사고 상황별 대응요령

[별첨 9-4]

┌────────────┐

│가스사고 상황별 대응요령│

┕━━━━━━━━━━━━┙

가. 독성ㆍ가연성 냉동제조시설에서 사고발생시

 1) 사고유형

   ㆍ 소량의 독성가스가 누출

   ㆍ 폭발 및 상당량의 독성가스가 누출

   ㆍ 독성가스가 광범위한 지역으로 확산

   ㆍ 과압상승(화재ㆍ폭발)

    - 냉동시설 주변화재 및 냉동 특정설비(압축기,수액기,응축기 등) 과압 상승

    - 액압축 등에 의한 압축기 헤드 파열

    - 냉매설비 유지관리 미흡, 가연성 폭발

   ㆍ 가스누출(중독)

    - 암모니아 냉매 수리ㆍ보수시 누출

    - 냉매설비 시설노후 및 배관부식 누출

    - 지게차 운전 등에 의한 냉매배관 파손

    - 유니트쿨러 진동으로 냉매코일 파손 가스누출

    - 액면계 등 외부 충격으로 가스누출

 2) 대응요령

   ㆍ 응급조치 작업자는 보호장비 필수 착용

    - 공기호흡기, 보호의, 보호장갑, 고무장화 등

   ㆍ 제독(중화)제를 살포하여 주변의 오염방지

    - 제독제가 충분치 않을 경우 화학소방대, 군부대 및 동종업계에 지원요청 

   ㆍ 누출되는 부위가 비교적 작고 누출량이 적은 경우

    - 나무마개, 납마개, 금속에폭시, 고무밴드로 조치

   ㆍ 누출지역의 풍향을 확인 후 바람의 반대방향으로 사업장 내 전 종업원(협력업체 모든 직원 포함)과 대피토록 조치

   ㆍ 경찰관서 및 소방관서에 신속한 지원요청

   ㆍ 가스공급 재개전 공급중단 시설 및 배관에 대한 안전(정밀)점검 

 3) 유관기관 지원요청

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃유관기관    │지원요청 내용                                                 ┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃한국가스안전│ㅇ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청              ┃

┃공사        │ㅇ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정             ┃

┃            │ㅇ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원        ┃

┃            │ㅇ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시 ┃

┠──────┼───────────────────────────────┨

┃경찰        │ㅇ 피해확산범위를 고려하여 주민 등 대피조치                   ┃

┃            │  - 우선적으로 누출지역의 풍향을 확인 후 바람의 반대방향      ┃

┃            │으로 지역주민 대피토록 조치                                   ┃

┃            │ - 피해확산범위를 가스안전공사로부터 기술자문 후 대피 조치    ┃

┃            │ㅇ 인근 차량 및 주민 통제                                     ┃

┠──────┼───────────────────────────────┨

┃소방서      │ㅇ 누출가스의 특성(가스물성정보 참조)에 맞게 살수 및 제독     ┃

┃            │처리                                                          ┃

┃            │ㅇ 독성이면서 가연성가스의 경우 용기나 저장탱크 등이 직사     ┃

┃            │광선에 노출되어 내부압력이 상승하지 않도록 살수조치. 다       ┃

┃            │만, 염소가스인 경우 물 사용금지                               ┃

┠──────┼───────────────────────────────┨

┃군부대      │ㅇ 제독제 및 장비 인력 지원                                   ┃

┃            │ㅇ 응급조치 장비 지원                                         ┃

┠──────┼───────────────────────────────┨

┃지자체      │ㅇ 응급조치 장비 및 인력지원                                  ┃

┃            │ㅇ 사고에 따른 수습대책 본부 구성운영                         ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

나. 비독성ㆍ비가연성 냉동제조시설에서 사고발생시

 1) 사고유형

   ㆍ 폭발(비산 및 과압에 의한 인명 및 설비 손실)

    - 냉동시설 주변 화재에 의해 압력용기(수액기, 응축기 등) 폭발

    - 액햄머 등에 의한 압축기 헤드 파열

    - 수리ㆍ보수시 산소 유입에 의한 폭발

   ㆍ 질식(산소 결핍에 의한 인적 피해)

    - 액봉에 의한 액배관 파열

    - 수리ㆍ보수시 냉매누출

    - 지게차 운전 등에 의한 냉매배관 파손   

 2) 대응요령

   ㆍ 사고신고 및 전파

   ㆍ 기계실내 종사자 대피

   ㆍ 상황실 운영 및 비상대응조직 가동

   ㆍ 인원파악 및 인원통제

   ㆍ 부상자 응급처치 및 병원이송

   ㆍ 냉매누출 부위 응급조치

   ㆍ 국소배기장치 등으로 기계실 강제환기 실시

   ㆍ 주기적 산소농도측정

   ㆍ 손실평가 및 사고조사

   ㆍ 안전 및 비상시스템 복구

   ㆍ 상황종료 보고 및 전파

 3) 유관기관 지원요청

┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃유관기관    │지원요청 내용                                                   ┃

┣━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃한국가스안전│ㅇ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청                ┃

┃공사        │ㅇ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정               ┃

┃            │ㅇ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원          ┃

┃            │ㅇ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실     ┃

┃            │시                                                              ┃

┠──────┼────────────────────────────────┨

┃소방서      │ㅇ 2차 위해가 발생하지 않도록 시설 전체에 살수하면서 냉각       ┃

┃            │ㅇ 가스누출량과 주변상황 및 시설 상태를 충분히 고려하여 화재의  ┃

┃            │진압여부 결정                                                   ┃

┃            │ㅇ 누출?질식?화재?폭발 등에 의한 인명 구조                   ┃

┠──────┼────────────────────────────────┨

┃경 찰       │ㅇ 2차 폭발 등을 고려하여 주민 등 대피조치                      ┃

┃            │ㅇ 인근 차량 및 주민 통제                                       ┃

┗━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


부칙

        부칙 제1조 (시행일) 이 규정은 2020.04.07.부터 시행한다제2조 (종전 규정의 폐지) 이 규정의 시행과 함께 종전 규정은 폐지한다.

부칙 공포정보: 20200407 (공포번호: 231)