# 소화약제의 형식승인 및 제품검사의 기술기준
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20240828, 시행일자=20240828, 소관부처=소방청)
행정규칙번호: 2024-41
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 소화약제의 형식승인 및 제품검사의 기술기준
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20240828
발령번호: 2024-41
시행일자: 20240828
소관부처: 소방청
담당부서기관: 소방청(소방산업과)
현행여부: Y

조문내용:
['제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제37조제5항에서 소방청장에게 위임한 소화약제(이산화탄소 소화약제는 제외한다)의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.', '제2조(용어의 정의) 이 기준에서 정하는 용어의 정의는 다음과 같다.1. "소화약제"란 소화설비에 사용되는 소화성능이 있는 고체, 액체 및 기체의 물질을 말한다.2. "포소화약제"란 주원료에 포(泡) 안정제, 그 밖의 약제를 첨가한 액상의 것으로 물(바닷물을 포함한다. 이하 같다)과 일정한 농도로 혼합하여 공기 또는 불활성 기체를 기계적으로 혼입시킴으로써 거품을 발생시켜 소화에 사용하는 소화약제를 말한다.3. "단백포소화약제"란 단백질을 가수분해한 것을 주원료로 하는 포소화약제를 말한다.4. "합성계면활성제 포소화약제"란 합성계면활성제를 주원료로 하는 포소화약제(제5호에서 정하는 것은 제외한다)를 말한다.5. "수성막포소화약제"란 합성계면활성제를 주원료로 하는 포소화약제중 기름표면에서 수성막을 형성하는 포소화약제를 말한다.6. "알코올형포소화약제"란 단백질 가수분해물이나 합성계면활성제중에 지방산금속염이나 타계통의 합성계면활성제 또는 고분자 겔 생성물 등을 첨가한 포소화약제로서 「위험물안전관리법 시행령」 별표 1의 위험물 중 알콜올류, 에테르류, 에스테르류, 케톤류, 알데히드류, 아민류, 니트릴류 및 유기산 등(이하 "알코올류 등"이라 한다) 수용성용제의 소화에 사용하는 약제를 말한다.7. "포수용액"이란 포소화약제에 물을 가한 수용액을 말한다.8. "수치 %형"이란 포수용액에 있어서 포소화약제 용량의 % 농도를 말한다.9. "변질시험"이란 소화약제를 (65 ± 2) ℃로 216시간 보존한 후 실온으로 환원하고, 다시 -(18 ± 2) ℃로 24시간 보존한 후 실온으로 환원시키는 시험을 말한다.10. "변질시험후의 포수용액"이란 제9호에서 정하는 시험을 실시한 포소화약제의 포수용액을 말한다.11. "방수포용 포소화약제"란 대용량포 방수포 등(압축공기포소화장치를 포함한다)에 사용하는 포소화약제를 말한다.12. 13. "저발포용 포소화약제"란 제4조제11호제가목에서 규정하는 별표 2의 표준발포노즐에 의해 발포시키는 경우 포팽창율이 6배(수성막포 소화약제는 5배) 이상인 포소화약제를 말한다.14. "고발포용 포소화약제"란 제4조제11호제나목에서 규정하는 별표 3의 표준발포노즐에 의해 발포시키는 경우 포팽창율이 500배 이상인 포소화약제를 말한다.', '제3조(소화약제의 공통적 성질) ① 소화약제는 현저한 독성이나 부식성이 없어야 하며 열과 접촉할 때 현저한 독성이나 부식성의 가스를 발생하지 아니하여야 한다.② 수용액의 소화약제 및 액체상태의 소화약제는 결정의 석출, 용액의 분리, 부유물 또는 침전물의 발생 등 그 밖의 이상이 생기지 아니하여야 하며 과불화옥탄술폰산(그 염류와 과불화옥탄술포닐플로라이드를 포함한다) 및 과불화옥탄산(그 염류를 포함한다)을 함유하지 않아야 한다.③ 소화약제의 중량은 별표 1의 중(용)량 허용범위 이내이어야 한다.', '제4조(포소화약제) 포소화약제는 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 성상은 다음 각 목에 적합하여야 한다.가. 균질하여야 한다.나. 변질방지를 위한 유효한 조치가 강구되어야 한다.다. 발생된 거품은 석유류 등 가연성 액체의 표면에 흘러서 고르게 퍼지는 것이어야 하며, 목재 등 고체표면에 달라붙는 것이어야 한다.2. 설계된 사용온도범위에서 사용할 경우 성상, 발포성능 및 소화성능의 기능이 유효하게 발휘되어야 한다. 다만, 사용온도는 5 ℃ 단위로 구분하여야 한다.3. 비중은 KS M 0004(화학 제품의 밀도 및 비중 측정 방법)의 비중부액계 또는 비중병 등을 사용하여 (20 ± 0.5) ℃에서 측정하였을 때 설계값의 ±0.02 이내이어야 하며, 포소화약제의 종류에 따라 다음 표와 같아야 한다.4. 점도는 KS M ISO 3104(석유제품 - 투명 및 불투명 액체 - 동점도 시험방법 및 점도 계산) 또는 B형 점도계로 사용온도범위에서 측정한 경우 설계값의 ±30 % 이내이어야 하며, 각각의 값은 200 ㎟/s(cSt)(단백포소화약제는 400 ㎟/s(cSt), 알코올형포소화약제는 3,500 ㎟/s(cSt)) 이하이어야 한다.5. 유동점은 KS M ISO 3016(석유제품-유동점 시험방법)에 따라 측정한 경우 사용하한온도보다 2.5 ℃ 이하이어야 한다.6. 수소이온농도는 포소화약제를 KS M 0011(수용액의 pH 측정 방법)에 따라 (20 ± 2) ℃에서 측정한 경우 pH 6 ~ 9의 범위이어야 하며, 설계값 ±0.4 이내이어야 한다.7. 포소화약제의 침전량은 다음 각 목에 적합하여야 한다.가. (20 ± 2) ℃인 포소화약제를 원심분리용 시험관에 넣고 상대원심력을 분당회전수 (600 ∼ 700)으로 원심 분리하여 생기는 침전물이 0.1 vol % 이하이어야 한다.나. 가목의 측정 후 포소화약제의 상등액을 포수용액으로 하여 그 침전량을 가목의 규정에 따라 측정한 경우 0.05 vol %(합성계면활성제포소화약제는 0.2 vol %) 이하이며, 백탁(白濁) 또는 부유하는 생성물이 눈금크기 180 ㎛(80 mesh)의 비철금망을 쉽게 통과하여야 한다.다. 변질시험 후의 포소화약제의 침전량은 가목의 규정에 따라 측정한 경우 0.2 vol % 이하이어야 한다.8. 인화점은 KS M ISO 2592(인화점 및 연소점 시험방법 - 클리브랜드 개방컵 시험방법)에 적합한 인화점 시험기로 측정한 경우 60 ℃ 이상이어야 한다.9. 포소화약제에 적응 대상 금속재료를 각각 (50 ± 2) ℃에서 90일간 침지한 후 금속재료의 중량손실은 각각 1일에 1 ㎎/58.9 ㎠ 이하이어야 한다.10. 수성막포소화약제의 확산계수는 (20 ± 2) ℃인 포수용액을 사이클로헥세인을 사용하여 절삭유제 시험방법으로 측정한 경우 3.5 이상이어야 한다. 변질시험 후의 포수용액에 있어서도 또한 같다.11. 포수용액(방수포용 포소화약제를 제외한다)의 발포성능은 용도별로 다음 각 목에 적합하여야 한다.가. 저발포용 포소화약제 : (20 ± 2) ℃인 포수용액을 수압력 0.7 ㎫, 방수량이 매분 10 L인 조건에서 별표 2의 표준발포노즐을 사용하여 거품을 발생(이하 "발포"라 한다)시키는 경우 그 거품의 팽창율(포수용액의 용량과 발생하는 거품의 용량과의 비를 말한다. 이하 같다)이 6배(수성막포소화약제는 5배) 이상이어야 하며, 발포 전 포수용액 용량의 25 %인 포수용액이 거품으로부터 환원되는데 필요한 시간은 1분 이상이어야 한다. 변질시험 후의 포수용액에 있어서도 또한 같다.나. 고발포용 포소화약제 : (20 ± 2) ℃인 포수용액을 수압력 0.1 ㎫, 방수량 매분 6 L, 풍량 매분 13 ㎥인 조건에서 별표 3의 표준발포장치를 사용하여 발포시키는 경우 거품의 팽창율은 500배 이상이어야 하며, 발포전 포수용액 용량의 25 %인 포수용액이 거품으로부터 환원되는데 필요한 시간이 3분 이상이어야 한다. 변질시험 후의 포수용액에 있어서도 또한 같다.12. 방수포용 포소화약제 : (20 ± 2) ℃인 포수용액을 수압력 0.7 ㎫, 방수량이 매분 10 L로 1.075 m 높이에 수평으로 고정된 별표 4의 표준발포노즐을 사용하여 발포하고 포가 자연낙하하는 지점에 별표 5의 포수집장치 및 포수집용기에 포를 받은 경우에 포팽창율이 6배(수성막포소화약제는 5배) 이상 10배 미만이어야 하며, 발포 전 포수용액 용량의 25 %인 포수용액이 포로부터 환원되는데 필요한 시간은 2분 이상이어야 한다. 변질시험 후의 포수용액에 있어서도 또한 같다.', '제5조 ', '제6조(강화액 소화약제) ① 강화액소화약제는 다음 각 호에 적합한 알칼리 금속염류 등을 주성분으로 하는 수용액이어야 한다.1. 알칼리 금속염류의 수용액인 경우에는 알칼리성 반응을 나타내어야 한다.2. 강화액소화약제의 응고점은 -20 ℃ 이하이어야 한다.② ③ ④ ⑤ 강화액소화약제에 적응 대상 금속재료를 각각 (50 ± 2) ℃에서 90일간 침지한 후 금속재료의 중량손실은 각각 1일에 1 ㎎/58.9 ㎠ 이하이어야 한다.⑥ 강화액소화약제의 침전량은 (20 ± 2) ℃의 강화액소화약제를 원심분리용 시험관에 넣고 상대원심력을 분당 회전수 (600 ∼ 700)으로 원심 분리하여 생기는 침전물이 0.1 Vol % 이하이어야 한다.⑦ 변질시험 후의 강화액소화약제 침전량은 제6항의 규정에 의한 방법으로 측정한 경우 0.2 vol % 이하이어야 한다.⑧ 강화액소화약제의 표면장력은 33 mN/m 이하이어야 하며, 설계값의 -3.0 mN/m ~ 1.5 mN/m이어야 한다. 다만, K급화재용을 포함하는 소화약제의 경우에는 적용하지 아니한다.⑨ 비중은 KS M 0004(화학 제품의 밀도 및 비중 측정 방법)의 비중부액계 또는 비중병을 사용하여 (20 ± 0.5) ℃에서 측정하였을 때 설계값의 ±0.02 이내이어야 한다.⑩ 수소이온농도는 KS M 0011(수용액의 pH 측정 방법)에 따라 (20 ± 2) ℃에서 측정한 경우 pH 6 ～ 9의 범위이어야 하며, 설계값 ±0.4 이내이어야 한다.', '제7조(분말소화약제) 분말소화약제는 방습가공을 한 나트륨 또는 칼륨의 중탄산염 기타의 염류 또는 인산염류ㆍ황산염류 그 밖의 방염성을 가진 염류(이하 "인산염류 등"이라 한다)로서 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 분말의 미세한 정도는 KS A 5101-1(시험용체-1부: 금속망체)의 표준체에 통과시켰을 경우 그 잔량이 다음과 같아야 한다.2. 분말의 성분비는 다음에 적합한 것이어야 한다.가. 주성분이 중탄산나트륨인 소화약제는 중탄산나트륨(NaHCO3)이 90 wt % 이상이어야 한다.나. 주성분이 중탄산칼륨인 소화약제는 중탄산칼륨(KHCO3)이 90 wt % 이상이어야 한다.다. 주성분이 인산염류 등인 소화약제는 제1인산암모늄(NH4H2PO4) 등 함량이 최소 75 wt % 이상이어야 하며, 설계값의 -5 % ～ +15 % 이어야 한다.3. 상대습도가 50 % 이하인 대기 중에서 시료를 정량하여 농도 (95 ∼ 98) %의 농황산을 건조제로 사용한 데시케이터 내에 (18 ∼ 24) ℃로 24시간 놓아둔 후 정량하여 아래 수식으로 계산한 수분함유율이 0.2 wt % 이하이어야 한다.4. (20 ± 2) ℃, 50 % 상대습도에서 48시간 보존하고 다시 (20 ± 2) ℃, 80 % 상대습도에서 48시간 동안 보존하는 시험을 반복하여 20일간 시험하는 경우 아래의 수식으로 계산한 흡습율이 중탄산나트륨이 주성분인 것은 0.2 wt %, 중탄산칼륨이 주성분인 것은 2 wt %, 인산염류 등이 주성분인 것은 1.5 wt % 이하이어야 하며, 시험 후 시료는 유동성이 있고 고화되지 아니하여야 한다.5. 겉보기비중은 0.8 g/mL 이상이어야 하고, 설계값 ±0.1 g/mL 이내이어야 한다.6. 분말을 수면에 고르게 살포한 경우에 1시간 이내에 침강하지 아니하여야 한다.7. 칼륨의 중탄산염이 주성분인 소화약제는 담회색으로 인산염 등이 주성분인 소화약제는 담홍색 또는 황색으로 각각 착색하여야 하며 이를 혼합하지 아니하여야 한다.8. 분말상태의 소화약제는 굳거나 덩어리지거나 변질 등 그 밖의 이상이 생기지 아니하여야 하며 침입도시험기(Penetrometer)로 시험한 경우 15 ㎜ 이상 침투되어야 한다.9. 온도상승시험\u3000  (60 ± 2) ℃에서 7일간 보존하고 실온에서 3일간 보존한 후 유동성이 있어야 하며 고화되지 아니하여야 한다.10. 절연내력시험\u3000  C급화재용은 최소 5000 V의 교류전압을 가하는 시험에서 내전압에 이상이 없어야 한다.', '제8조(할로겐화합물 소화약제) ① 할로겐화합물소화약제는 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 클로로테트라플루오로에탄(이하"HCFC-124"이라 한다), 펜타플루오로에탄(이하 "HFC-125"라 한다), 헵타플루오로프로판(이하 "HFC-227ea"라 한다), 트리플루오로메탄(이하 "HFC-23"이라 한다) 및 브로모클로로디플루오로메탄(이하 "할론 1211"이라 한다), 헥사플루오로프로판(이하 "HFC-236fa"라 한다), 트리플루오로요다이드(이하 "FIC-13I1"이라 한다) 및 도데카플루오로-2-메틸 펜탄-3-원(이하 "FK-5-1-12"라 한다)등의 소화약제의 순도는 99.0 mol % 이상이어야 한다.2. 브로모트리플루오로메탄(이하"할론1301"이라 한다)의 소화약제의 순도는 99.6 mol % 이상이어야 한다.② 할로겐화합물소화약제를 혼합하여 사용하는 경우에는 그 혼합 조성비가 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 2. HCFC BLEND A는 클로로디플루오로메탄(이하 "HCFC-22"라 한다), HCFC-124, 디클로로트리프루오로에탄(이하 "HCFC-123"이라 한다), 이소프로페닐-1-메틸시이클로헥산으로 구성되어야 하며 그 혼합 조성비는 다음과 같다.가. HCFC-22 (82 ± 0.8) wt %나. HCFC-124 (9.50 ± 0.9) wt %다. HCFC-123 (4.75 ± 0.5) wt %라. 이소프로페닐-1-메틸시이클로헥산 (3.75 ± 0.5) wt %3. HFC BLEND B는 테트라플루오로에탄(이하"HFC-134a"라 한다), HFC-125 및 이산화탄소로 구성되어야 하며 그 혼합 조성비는 다음과 같다.가. HFC-134a (86 ± 5) wt %나. HFC-125 (9.0 ± 3) wt %다. 이산화탄소 (5 ± 2) wt %', '제9조(불활성기체 소화약제) 불활성기체 소화약제는 다음 각 호의 어느 하나에 적합하여야 한다.1. IG-541 소화약제의 구성물은 질소 (52 ± 4) vol % , 아르곤 (40 ± 4) vol %, 이산화탄소 (8 ～ 9) vol %로 구성되어야 한다.2. IG-01 소화약제의 구성물은 아르곤이 99.9 vol % 이상이어야 한다.3. IG-100 소화약제의 구성물은 질소가 99.9 vol % 이상이어야 한다.4. IG-55 소화약제의 구성물은 질소 (50 ± 5) vol %, 아르곤 (50 ± 5) vol %로 구성되어야 한다.', '제10조(침윤소화약제) ① 침윤소화약제는 물의 침투능력, 분산능력 및 유화능력 등을 증대하기 위하여 물과 혼합(이하 "침윤수용액"이라 한다)하여 사용하는 약제로서 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 침윤수용액의 표면장력은 33 mN/m 이하이어야 한다.2. 3. 용해시험\u3000  침윤소화약제는 사용농도에서 다음의 온도조건으로 용해하였을 경우 물에 쉽게 용해되어야 한다.4. 용액의 분리시험가. 침윤수용액은 0 ℃에서 50 ℃의 온도범위에서 분리되어서는 아니 된다.나. 침윤소화약제는 사용상한온도 및 하한온도와 16 ℃에서 각각 30일간 정치하였을 때 분리되어서는 아니 된다.다. 가목 및 나목에서 규정한 시험을 하는 경우 침전현상(시험기간 중에 발생한 것도 포함한다), 흐려지는 현상 등 이와 유사한 현상 등은 분리현상으로 한다.5. 저온에 따른 표면장력 변화\u3000  -(18 ± 2) ℃에 저장된 침윤소화약제로 혼합된 침윤수용액의 표면장력값과 제1호에 의해 측정된 침윤수용액의 표면장력값의 차이는 5 mN/m 이내이어야 한다.6. 수소이온농도시험\u3000  침윤소화약제의 수소이온농도는 KS M 0011(수용액의 pH측정방법)에 따라 (20 ± 2) ℃에서 측정한 경우 pH 6 ∼ 9의 범위이어야 하며, 설계값 ±0.4 이내이어야 한다.7. 점도시험\u3000  침윤소화약제의 점도는 KS M ISO 3104(석유제품 - 투명 및 불투명 액체 - 동점도 시험방법 및 점도 계산)또는 B형점도계로 사용온도범위에서 측정하였을 경우 설계값의 ±30 % 이내이어야 한다.8. 금속부식시험\u3000  침윤수용액에 적응대상 금속재료를 각각 (50 ± 2) ℃에서 90일간 침지한 후 금속재료의 중량손실은 각각 1일에 1 ㎎/58.9 ㎠ 이하이어야 한다.② 침윤소화약제는 물과 혼합하여 사용할 때에 부패하거나 변질 등이 발생하여서는 아니 된다.', '제11조(소화성능) ① 액체계소화약제(포소화약제를 제외한다) 및 분말소화약제의 소화성능은 해당하는 소화성능에 대하여 「소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」 별표 2, 별표 3, 별표 4, 별표 6에 적합하여야 한다.1. 2. ② 가스계소화약제의 소화성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.1. 가스계소화약제의 B급 소화농도시험은 컵버너방식 및 소화농도측정설비에 의하여 측정한다. 이 경우 신청된 소화농도 이하에서 소화 되어야한다.가. 소화약제 저장용기는 (20 ± 2) ℃로 유지되어야 하며 신청농도에 의한 소화약제의 저장량은 다음 식에 의하여 얻어진 것으로 한다.\u3000  1) HCFC 등의 소화약제\u3000  2) 불활성기체 소화약제 나. 컵버너방식의 소화농도측정은 공기의 유량을 분당 40 L로 고정하고 약제의 유량을 서서히 증가하여 불꽃이 소화되는 시점의 유량을 측정한 후 다음 식에 의하여 소화농도를 계산한다.다. 나목에 적합한 소화약제는 소화농도측정설비에 의하여 제1차 및 제2차시험을 실시한다. 이 경우 소화약제의 저장량은 신청된 B급 소화농도를 가목에 규정한 방식에 의하여 얻어진 량으로 한다.\u3000  1) 제1차시험은 다음 그림의 원형 화재모형을 소화농도측정설비의 구석에서 50 ㎜, 천정 또는 바닥에서 300 ㎜위치에 각각 1개씩 총 8개를 설치하고 헵탄에 점화하여 점화 30초 후에 소화약제를 방출한다.\u3000  2) 제2차시험은 다음 그림의 화재모형을 소화농도측정설비 중앙에 설치하고 헵탄에 점화하여 점화 30초 후에 소화농도측정설비를 밀폐하고 소화약제를 방출한다.라. B급소화농도시험에 사용하는 연료는 헵탄을 원칙으로 한다.2. 제1호에서 규정한 소화농도측정설비의 시험은 다음 각 목에 적합하게 제출된 기구와 자료들(설계도를 포함한다)에 의하여 실시한다.가. 노즐의 종류 및 방호넓이나. 소화시설의 작동온도범위다. 방호넓이 상의 노즐위치라. 배관의 길이 및 크기와 조립하는 노즐의 수마. 최대방출시간바. 최대충전밀도3.  4.  ③ 저발포용 포소화약제(알코올형포소화약제 및 방수포용 포소화약제를 제외한다)의 소화성능은 물 320 L 및 휘발유 200 L를 담은 별표 6의 B급 화재모형에 불을 붙인 다음 1분 후에 (20 ± 2) ℃인 포수용액을 제4조제11호가목의 규정에 따라 5분간(합성계면활성제포소화약제는 8분간) 연속 발포시키는 경우 다음 각 호에 적합하여야 한다. 변질시험 후의 포수용액에 있어서도 또한 같다.1. 소화에 소요되는 시간은 5분 이내이어야 한다.2. 발포가 끝난 후 15분간(합성계면활성제포소화약제에 있어서는 12분간) 별표 7의 점화기로 거품 표면에 불꽃을 가까이 하는 경우 다시 불타지 아니하여야 한다.3. 발포를 끝낸 15분 후(합성계면활성제포소화약제는 12분 후) 거품표면의 중앙부에 한변의 길이가 15 ㎝인 정방형으로 기름면을 노출시킨 후 이에 다시 불을 붙여 5분간 연소시킨 경우 기름면의 연소면적은 900 ㎠ 이내이어야 한다.④ 고발포용 포소화약제의 소화성능은 (20 ± 2) ℃인 포수용액을 제4조제11호나목의 규정에 따라 발포시키는 경우 다음 각 호에 적합하여야 한다. 변질시험 후의 포수용액에 있어서도 또한 같다.1. 물 128 L 및 휘발유 80 L를 담은 별표 8의 B급 화재모형에 불을 붙인 다음 30초 후에 2분 30초간 연속 발포시키는 경우 소화에 소요되는 시간은 3분 이내이어야 한다.2. 별표 9의 A급 화재모형에 불을 붙인 다음 1분 30초 후에 5분간 연속 발포시킨 경우 잔염이 없어야 하며 발포가 끝난 후 10분 이내에 다시 불타지 아니하여야 한다.⑤ 알코올형포소화약제의 소화성능은 별표 10의 알코올류 등 화재모형에 별표 11의 알코올류 등 수용성용제 중 해당 알코올류 등 수용성용제 100 L를 붓고 불을 붙인 다음 2분 후에 (20 ± 2) ℃인 포수용액을 제4조제11호가목 규정에 따라 8분간 연속 발포시키는 경우 다음 각 호에 적합하여야 한다. 변질시험 후의 포수용액에 있어서도 또한 같다.1. 소화에 소요되는 시간은 5분 이내이어야 한다2. 발포가 끝난 후 12분간 별표 7의 점화기로 거품표면에 불꽃을 가까이 하는 경우 다시 불타지 아니하여야 한다.3. 발포를 끝낸 12분 후 거품표면의 중앙부에 한변의 길이가 15 ㎝인 정방형으로 연료면을 노출시킨 후 이에 다시 불을 붙여 5분간 연소시킨 경우 연료면의 연소면적은 900 ㎠ 이내이어야 한다.⑥ 알코올형포소화약제에 알콜류 등 수용성용제 이외의 유류에 대한 소화성능을 추가하는 경우는 제3항을 적용한다.⑦ 방수포용 포소화약제의 소화성능은 200 L의 n-헵탄을 담은 별표 12의 B급 화재모형(대용량포 방수포용)에 점화하고 점화 1분 후에 20℃의 포수용액을 제4조제12호에 의하여 당해 모형의 연소면 중앙 부근에 3분 동안 연속하여 발포시킨 경우에 다음 각 호에 적합하여야 한다. 변질시험 후의 포수용액에 있어서도 또한 같다.1. 소화에 소요되는 시간은 4분 이내이어야 한다.2. 발포를 종료하고 15분 후에 1 L의 n-헵탄을 넣어 별표 12에 표시된 내화시험용 각통을 그의 가장자리가 포면과 같은 높이가 되도록 포면 중앙부에 두고 점화 후 5분간 연소시킨 경우에도 재연되지 아니하여야 한다.3. 발포가 끝난 후 20분 후에 별표 7의 점화장치를 사용하여 거품표면에 화염을 접근시키는 경우 재연되지 아니하여야 한다.⑧ 저발포용 및 고발포용 두 가지 용도 모두에 해당하는 포소화약제는 제3항(알코올형포소화약제의 경우는 제5항) 및 제4항의 소화성능 시험에 모두 적합하여야 한다.', '제12조(저장용기) 소화약제를 저장하는 용기(이하 "저장용기"라 한다)는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, 「고압가스 안전관리법」의 적용을 받는 저장용기 및 안전밸브 등은 「고압가스 안전관리법」에 관한 법령이 정하는 바에 의한 검사를 선행하여야 한다.1. 소화약제는 희석, 농축, 고화, 흡습 및 변질 등 그 밖의 이상이 생기지 아니하도록 방습이 되는 포장이나 용기에 밀봉하여야 한다.2. 가스계소화약제 저장용기는 물에 침지하거나 비눗물을 도포하여 기밀시험 하였을 경우 누설되지 않아야 한다.3. 포소화약제의 저장용기는 다음 각 목의 어느 하나에 적합하거나 이와 동등 이상의 내식성, 내충격성 등이 있는 것이어야 한다.가. KS T 1076(액체용 강제드럼)에 적합한 강제 드럼나. KS M 3511(폴리에틸렌 통)에 적합한 통', '제13조(표시) ① 소화약제의 저장용기(용기에 표시하는 것이 부적당한 경우에는 포장)에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다.1. 종별 및 형식2. 형식승인번호3. 제조연월 및 제조번호4. 제조업체명 또는 상호, 수입업체명(수입품에 한함)5. 사용할 소화설비의 종류 및 사용용도(고발포용, 저발포용 또는 저발포/고발포 겸용을 구분하여 기재할 것)6. 주성분7. 소화약제중량(또는 용량), 총중량을 표시하여야 한다. 가스계에는 용기중량, 충전압력 및 용기부피를 추가로 표시한다.8. 사용농도 및 사용온도범위(침윤소화약제, 포소화약제에 한한다)9. 사용방법 및 취급상의 주의사항 등10. 소화대상용제(알코올류 등 수용성용제) 명칭(알코올형포소화약제에 한한다)11. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용 및 자체검사필증 등)12. 소화농도(설비용 가스계소화약제에 한한다.)13. 대용량포 방수포용(공기압축포를 포함한다) 포소화약제임을 알리는 표시(방수포용 포소화약제에 한한다)14. 소화약제의 원산지15. 금속부식시험에 적합한 적응 대상 금속재료16. 소화약제의 물질안전자료(MSDS)에 언급된 동일한 소화약제명의 다음 각 목의 정보가. 1 %를 초과하는 위험물질 목록나. 5 %를 초과하는 화학물질 목록다. MSDS에 따른 위험한 약제에 관한 정보② 명판은 다음 각 호에서 정하는 시험을 하는 경우 적합하여야 한다. 다만, 용기에 직접 인쇄하는 하는 경우는 제외한다.1. 명판노출시험\u3000  다음 각 목의 조건을 적용하여 시험하는 경우 명판의 오염, 흐려짐, 기포와 같은 현저한 변질이 없어야 하며 균열이나 말림이 없어야 한다.가. (80 ± 2) ℃에서 240시간 동안 보존나. (20 ± 2) ℃의 물에서 48시간 동안 침지2. 명판부착시험\u3000  명판의 평균 부착력은 0.18 N/mm 이상이어야 한다.3. 명판마모시험\u3000  코팅되어 있지 아니한 명판은 물을 묻힌 천에 18 N의 하중을 걸어 500회 반복하는 시험을 적용하는 경우 손상되지 아니하고 읽을 수 있는 상태를 유지하여야 한다.', '제14조(시험세칙) 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따라 설립한 한국소방산업기술원은 이 기준의 운영방법, 형식시험방법 및 제품검사방법 등에 관한 세부사항인 시험세칙을 정하여 소방청장 승인을 받아 운영할 수 있다.', '제15조(재검토기한) 소방청장은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.', '제16조(규제의 재검토) 「행정규제기본법」제8조에 따라 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 이 고시의 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


별표

별표 0001: 소화약제 중(용)량 허용범위 (제3조3항 관련)

[별표1]

소화약제 중(용)량 허용범위 (제3조3항 관련)

┌──────────┬─────────┐

│약제충전량          │허용범위          │

├──────────┼─────────┤

│ 50 g미만           │ ±3 g            │

│ 50 g～100 g미만    │ ±5 g            │

│100 g~500 g미만     │  +15 g, -5 g     │

│500 g～700 g미만    │+20 g, -10 g      │

│700 g～1 ㎏미만     │  +40 g, -20 g    │

│ 1 ㎏～5 ㎏미만     │ +100 g, -40 g    │

│ 5 ㎏～10 ㎏미만    │ +200 g, -60 g    │

│10 ㎏～20 ㎏미만    │ +300 g, -80 g    │

│20 ㎏～30 ㎏미만    │ +400 g, -100 g   │

│30 ㎏～40 ㎏미만    │ +500 g, -100 g   │

│40 ㎏～100 ㎏미만   │ +800 g, -300 g   │

│100 ㎏～500 ㎏미만  │  +3 ㎏,-500 g    │

│500 ㎏～1000 ㎏미만 │  +5 ㎏,-1 ㎏     │

│1000 ㎏이상         │+1.2 ㎏,   -2 ㎏  │

└──────────┴─────────┘

별표 0002: 표준발포 노즐 (제4조 관련)

[별표2]

표준발포 노즐 (제4조 관련)

(1) 단백포 소화약제 시험용

(단위 : ㎜)

(2) 합성계면활성제포 소화약제용

(단위 : ㎜)

(3) 수성막포 소화약제 시험용

(단위 : ㎜)

(4) 알코올형포소화약제시험용: (1)-(3)의 표준발포노즐중에서 1종을 선택하여 사용한다.

별표 0003: 표준발포장치 (제4조)

[별표3]

표 준 발 포 장 치 (제4조)

(단위 : ㎜)

별표 0004: 대용량포방수포용노즐 (제4조제12호 관련)

[별표4] 

대용량포 방수포용 노즐 (제4조제12호 관련)

별표 0005: 포수집장치 및 포수집용기(제4조제12호 관련)

[별표5] 

포수집장치 및 포수집용기(제4조제12호 관련)

  A :　포 수집용기 단위 : mm

[포수집장치]

               단위 : mm

[포수집용기]

별표 0006: B급화재모형(저발포용) (제12조제3항 관련)

[별표6]

B급화재모형(저발포용)(제12조제3항 관련)

(단위 : ㎜)

별표 0007: 점화기(제12조제3항)

[별표7] 

점화기 (제12조제3항)

(단위 : ㎜)

별표 0008: B급 화재모형(고발표용) (제12조제4항 관련)

[별표8]

B급 화재모형(고발표용) (제12조제4항 관련)

                                (단위 : ㎜)

별표 0009: A급 화재모형(고발포용) (제12조제4항 관련)

[별표9] 

A급 화재모형(고발포용) (제12조제4항 관련)

(단위 : ㎜)

             (정  면)                                  (측  면)

별표 0010: 알콜류등의 소화시험모형 (제12조제5항 관련)

[별표10]

알콜류 등의 소화시험모형 (제12조제5항 관련)

(단위 : ㎜)

별표 0011: 알콜류 등 수용성용제 분류(제11조제5항 관련)

[별표11] 

알콜류 등 수용성용제 분류(제11조제5항 관련)

┌──────┬───────────────────────┐

│구     분   │명                      칭                    │

├──────┼───────────────────────┤

│알 콜 류(1) │*탄화수5이하의 알콜                           │

│            │메칠알콜(메탄올)                              │

│            │에틸알콜(에탄올)                              │

│            │펜틸알콜(펜탄올)                              │

│            │2-펜틸알콜(2-펜탄올)                          │

│            │이소펜틸알콜(3-메틸부탄올)                    │

│            │tert-펜틸알콜(2-메틸-2-부탄올)                │

│            │알릴알콜                                      │

│            │3-메틸 2-부탄올                               │

│            │변성알콜                                      │

│            │프로필알콜(프로판올)                          │

│            │2-프로판올                                    │

│            │부틸알콜(부탄올)                              │

│            │이소부틸알콜(2-메틸프로판올)                  │

│            │sec-부틸알콜(2-부탄올)                        │

│            │tert-부틸알콜(2-메틸-2-프로판올)              │

├──────┼───────────────────────┤

│알 콜 류(2) │*탄소수6이상의 알콜                           │

│            │헥산올                                        │

│            │시클로헥산올                                  │

│            │벤질알콜                                      │

│            │프로프릴알콜(2-푸탄메탄올)등                  │

├──────┼───────────────────────┤

│다 가 알 콜 │에틸렌글리콜                                  │

│            │프로필렌글리콜                                │

│            │디에틸렌글리콜                                │

│            │글리세린                                      │

│            │디프로필렌글리콜 등                           │

├──────┼───────────────────────┤

│에 테 르 류 │이소프로필에테르(2-이소프로폭시프로판)        │

│            │테트라히드로푸란                              │

│            │에틸부틸에테르                                │

│            │에틸프로필에테르                              │

│            │1.4-디옥산(1.4-디에틸렌디옥사이드)            │

│            │아세트알데이드디에틸아세탈(1.1-디에톡시에탄)  │

│            │에틸렌글리콜메틸에테르(2-메톡시에탄올)        │

│            │에틸렌글리클에틸에테르(2-에톡시에탄올)        │

│            │디에틸렌글리클메틸에테르(2-메톡시에톡시에탄올)│

│            │디에틸렌글리클에틸에테르 등                   │

├──────┼───────────────────────┤

│에스테르류  │포름산메틸(메틸메탄산)                        │

│            │포름산에틸(에틸메탄산)                        │

│            │포름산프로필(프로필메탄산)                    │

│            │포름산부틸(부틸메탄산)                        │

│            │아세트산메틸(메틸에탄산)                      │

│            │아세트산에틸(에틸에탄산)                      │

│            │아세트산프로필(프로필에탄산)                  │

│            │아세트비닐                                    │

│            │아크릴산메틸(메틸프로펜산)                    │

│            │아크릴산에틸(에틸프로펜산)                    │

│            │메타크릴산메틸(메틸-2-메틸프로펜산)           │

│            │에틸렌글리콜모노메틸에테르아세테이트          │

│            │디에틸렌글리콜모노메틸 에테르 아세테이트 등   │

├──────┼───────────────────────┤

│케  톤  류  │아세톤                                        │

│            │메틸에틸케톤                                  │

│            │메틸이소부틸케톤                              │

│            │시클로헥사논                                  │

│            │아세틸케논 등                                 │

├──────┼───────────────────────┤

│알데히드류  │*아세트알데히드를 제외한다.                   │

│            │크로톤알데히드                                │

│            │파라알데히드                                  │

│            │아크릴알데히드 등                             │

├──────┼───────────────────────┤

│아 민 류(1) │*용해도10이상 및 인화점 20℃이하인 것         │

│            │  (이소프로필아민은 제외한다)                 │

│            │에틸아민                                      │

│            │프로필아민                                    │

│            │디에틸아민                                    │

│            │트리에틸아민                                  │

│            │부틸아민                                      │

│            │이소부틸아민                                  │

│            │tert-부틸아민                                 │

│            │펜틸아민                                      │

│            │아크릴아민 등                                 │

├──────┼───────────────────────┤

│아 민 류(2) │*아미노글리콜류 및 아민류(1)이외의 것         │

│            │에틸렌디아민                                  │

│            │시클로헥실아민                                │

│            │아닐린                                        │

│            │에탄올아민                                    │

│            │디에탄올아민                                  │

│            │트리에탄올아민 등                             │

└──────┴───────────────────────┘

별표 0012: B급 소화모형(대용량포방수용포용) (제12조제7항 관련) 및 내화성시험기

[별표12]

B급 소화모형(대용량포 방수포용) (제12조제7항 관련) 및 내화성시험기

(단위 : ㎜)


부칙

['부칙 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.', '부칙 이 기준은 고시한 날로부터 3월이 경과한 날부터 시행한다.', '부칙 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.', '부칙 제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.제2조(기준의 폐지) "포소화약제의 형식승인 및 검정기술기준(소방방재청장 고시 제2009-31호)"는 이 기준을 고시한 날 폐지한다.제3조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 경과조치) ①이 기준 시행당시 종전의 "소화약제의 형식승인 및 검정기술기준"(소방방재청고시 제2011-4호)과 "포소화약제의 형식승인 및 검정기술기준"(소방방재청고시 제2009-31호)에 따라 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 받은 것은 이 기준에 따라 형식승인 또는 형식승인의 변경승인 받은 것으로 보며 제13조의 규정에 적합하도록 표시사항을 변경하여야 한다. 다만, 소화기용으로 승인받은 가스계소화약제 및 포소화약제의 형식승인 또는 형식승인의 변경승인은 취소된 것으로 본다.②이 기준 시행일 이전에 종전의 "소화약제의 형식승인 및 검정기술기준"(소방방재청고시 제2011-4호)과 "포소화약제의 형식승인 및 검정기술기준"(소방방재청고시 제2009-31호)에 따라 형식승인신청 또는 형식승인의 변경신청된 것은 이 기준에 따라 신청된 것으로 본다.③제1항 및 제2항에도 불구하고 제3조제2항에 적합하지 아니한 것은 이기준 시행일부터 1년 이내에 형식승인 또는 형식변경승인을 받아야 한다. 이 경우 동 기간이 경과하는 때까지 승인을 받지 아니한 때에는 해당하는 형식승인 또는 형식승인의 변경승인은 취소된 것으로 본다.제4조(표시사용에 관한 경과조치)부칙 제1조에도 불구하고 기준시행일로부터 6월까지"소화약제의 형식승인 및 검정기술기준"(소방방재청고시 제2011-4호) 또는"포소화약제의 형식승인 및 검정기술기준"(소방방재청고시 제2009-31호)에 따라 표시할 수 있다.제5조(제품검사에 관한 경과조치) ①부칙 제1조에 불구하고 제3조제2항의 규정을 적용하지 아니하고 1년 이내에 제품검사를 받을 수 있다.②부칙 제1조에도 불구하고 이 기준 시행일 이전에 "소화약제의 형식승인 및 검정기술기준"(소방방재청고시 제2011-4호) 또는 "포소화약제의 형식승인 및 검정기술기준"(소방방재청고시 제2009-31호)에 따라 설비용으로 신청된 것은 이 기준에 따라 제품검사를 신청한 것으로 본다.', '부칙 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.', '부칙 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 경과조치) ① 이 기준 시행 당시 종전의 기술기준에 따라 형식승인(형식변경승인을 포함한다. 이하 같다) 받은 것은 이 기준에 따라 형식승인 받은 것으로 본다. 이 경우, 합성계면활성제 포소화약제는 저발포용 및 고발포용 포소화약제 모두에 적합한 것으로 보고, 그 이외의 포소화약제는 저발포용 포소화약제에만 적합한 것으로 본다.② 이 기준 시행일 이전에 형식승인 신청된 것은 이 기준에 따라 신청된 것으로 본다.제3조(표시사용에 관한 경과조치) 이 기준 시행당시 종전의 기술기준에 따라 형식승인을 받은 것은 부칙 제2조제1항 후단에 따라 이 기준 제13조에 적합하도록 표시사항을 변경하여야 한다. 다만, 이 기준 시행일부터 6월까지 종전의 기준에 따라 표시할 수 있다.', '부칙 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.', '부칙 (정부조직개편에 따른 복수의무인증제품의 인증방법 및 국가통합인증마트 표시요령 등의 정비에 관한 고시 제정)이 고시는 발령한 날부터 시행한다.', '        부칙 (소방용품의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 32개 고시 일괄개정 고시)이 고시는 2022년 12월 1일부터 시행한다. ', '        부칙 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.', '        부칙 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.제2조(형식승인에 관한 일반적인 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 형식승인(형식승인 변경 신청을 포함한다. 이하 같다)을 신청하여 이 고시 시행 당시 그 형식승인 절차가 진행 중인 경우에는 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.② 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 형식승인을 받은 경우 또는 제1항에 따라 형식승인을 받은 경우에는 이 고시에 따라 형식승인을 받은 것으로 본다. 다만, 이 고시 시행일로부터 2년 이내에 개정규정에 따라 다시 형식승인을 받아야 한다.제3조(제품검사에 대한 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 제품검사(품질제품검사의 경우에는 합격표시 교부를 말한다. 이하 같다.)를 신청한 경우로서 이 고시 시행 당시 그 검사가 진행 중인 경우에는 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.② 부칙 제2조제1항 및 같은 조 제2항 본문에 따라 형식승인을 받은 소방용품에 대한 제품검사는 개정규정에도 불구하고 이 고시 시행일로부터 2년 이내에는 종전의 규정에 따른다.③ 부칙 제2조제2항 단서에 따른 기간 내에 다시 형식승인을 받지 않은 경우 그 기간이 경과한 날부터 제품검사를 받을 수 없다.']

부칙 공포정보: ['20090824', '20100326', '20110318', '20120209', '20130725', '20150319', '20161004', '20170726', '20221201', '20230127', '20240828'] (공포번호: ['2009-31', '2010-16', '2011-04', '2012-57', '2013-29', '2015-68', '2016-131', '2017-1', '2022-27', '2023-6', '2024-41'])