# 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20230328, 시행일자=20230328, 소관부처=행정안전부)
행정규칙번호: 2023-17
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20230328
발령번호: 2023-17
시행일자: 20230328
소관부처: 행정안전부
담당부서기관: 행정안전부(승강기정책과)
현행여부: Y

조문내용:
['  제1장 총칙', '제1조(목적) 이 고시는 「승강기 안전관리법」 제28조와 제32조부터 제38조까지의 규정 및 같은 법 시행규칙 제47조와 제53조부터 제60조까지의 규정에서 위임한 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.', '제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.1. "제조ㆍ수입업자"란 「승강기 안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제6조제1항 전단에 따라 제조업 또는 수입업을 하기 위해 등록을 한 자를 말한다.2. "설치검사"란 법 제28조제1항에 따라 승강기의 제조ㆍ수입업자가 승강기의 설치를 끝낸 경우에 받는 검사를 말한다.3. "안전검사"란 법 제32조제1항 각 호의 정기검사, 수시검사 및 정밀안전검사를 말한다.4. "유지관리업자"란 법 제39조제1항 전단에 따라 승강기 유지관리를 업으로 하기 위해 등록을 한 자를 말한다.', '   제2장 승강기의 설치검사', '제3조(설치검사의 신청 등) ① 승강기의 제조ㆍ수입업자는 법 제27조에 따른 승강기의 설치 신고를 한 날부터 다음 날까지 해당 승강기에 대해 「승강기 안전관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제47조제1항에 따른 설치검사 신청서를 법 제55조에 따른 한국승강기안전공단(이하 "공단"이라 한다)에 제출해야 한다.② 승강기의 제조ㆍ수입업자는 제1항에 따른 기간 이내에 설치검사 신청서를 제출하지 못하는 경우에는 해당 승강기를 운행할 수 없도록 전원을 차단해야 한다.', '제4조(설치검사의 일정 통보 등) ① 공단은 제3조제1항에 따른 신청서를 받은 날부터 7일 이내에 설치검사의 일정 및 준비사항을 신청인에게 알려야 한다.② 제1항에 따른 설치검사의 일정 및 준비사항을 받은 자는 해당 검사일자에 소속 기술자 또는 대리인(이하 "기술자등"이라 한다)을 검사현장에 입회(入會)하게 하여 승강기의 운전 등을 하게 해야 하며, 하중시험에 필요한 분동을 준비해야 한다.', '제5조(설치검사의 실시) ① 공단 이사장은 「승강기 안전관리법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 별표 11 제2호에 따른 고급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 소속 검사자 1명과 초급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 소속 검사자 1명을 2인 1조로 하여 설치검사의 출장을 명해야 한다.② 검사자는 별표 1에 따른 설치검사기준(이하 "설치검사기준"이라 한다)에 따라 검사해야 한다. 다만, 공단 이사장이 무부하(無負荷) 또는 감소된 속도에서 검사할 필요가 있다고 인정하는 검사항목에 대해서는 무부하 또는 감소된 속도에서 검사할 수 있다.③ 검사자는 검사 장비를 사용하여 제2항에 따른 설치검사를 하는 경우에는 한국산업표준에서 규정하는 장비를 사용해야 한다. 다만, 한국산업표준에서 규정하는 장비가 없는 경우에는 행정안전부장관이 인정하는 검사 장비를 사용할 수 있다.', '제6조(설치검사의 결과 등) ① 검사자는 다음 각 호의 구분에 따른 설치검사의 판정 결과를 검사현장에 입회한 기술자등에게 알려야 한다.1. 설치검사기준에 맞는 경우: 합격2. 설치검사기준에 맞지 않는 경우: 불합격3. 삭제② 제1항에도 불구하고 검사자는 승강기가 설치검사기준에 맞지 않는 경우로서 그 내용이 경미한 경우 보완을 요청할 수 있으며, 이 경우 제7조제4항에 따라 보완이 확인될 때까지 설치검사가 진행 중인 것으로 본다.③ 검사자는 제1항제2호에 따른 불합격 판정을 한 승강기에 대해 규칙 별지 제28호서식의 운행금지 표지를 검사현장에 입회한 기술자등에게 발급하고, 해당 승강기에 즉시 부착하도록 조치해야 한다.④ 검사자는 행정안전부장관이 인정하는 설치검사 기록표에 그 결과를 기록(전자방식의 기록을 포함한다. 이하 같다)해야 한다.', '제7조(설치검사의 결과 통보) ① 공단은 승강기의 설치검사 결과가 제6조제1항제1호에 따른 합격인 경우 규칙 별지 제27호서식에 따른 검사합격증명서를 설치검사를 마친 날부터 5일 이내에 신청인에게 발급해야 한다.② 공단은 승강기의 설치검사 결과가 제6조제1항제2호에 따른 불합격인 경우 그 내용을 다음 각 호와 같이 조치해야 한다.1. 관할 시ㆍ도지사에게 통보: 설치검사에 불합격한 날2. 신청인에게 통보: 설치검사를 마친 날부터 3일 이내③ 공단은 제6조제2항에 따라 보완을 요청한 경우 그 내용 및 보완 기간을 보완을 요청한 날부터 5일 이내에 신청인에게 알려야 한다. 이 경우 보완 기간은 보완을 요청한 날부터 30일을 초과할 수 없다.④ 공단은 제3항에 따른 보완 기간 이내에 보완하도록 알린 내용이 보완되었는지를 확인하여 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 해야 한다.1. 보완된 경우 : 합격 처리 및 제1항에 따른 조치2. 보완되지 않은 경우 : 불합격 처리 및 제2항에 따른 조치⑤ 공단은 제1항에 따른 검사합격증명서를 발급할 때 「승강기 안전관리법」과 위임 규정의 요지를 서면으로 안내하여야 하며, 안내를 받은 제조ㆍ수입업자는 관리주체 등에게 공단으로부터 안내받은 서류 일체를 인계하여야 한다.', '   제3장 승강기의 안전검사', '제8조(안전검사의 신청 안내 등) ① 공단은 안전검사 중 정기검사 또는 정밀안전검사를 받아야 하는 승강기에 대해 규칙 제54조에 따른 정기검사의 검사주기 도래일 45일 이전에 그 검사주기 도래일, 안전검사의 신청 방법, 안전검사 수수료 및 그 밖에 안전검사의 신청에 필요한 사항을 해당 관리주체에게 미리 안내해야 한다.② 정기검사의 신청 안내에 드는 경비는 공단과 법 제37조에 따른 정기검사 업무의 대행기관(이하 "지정검사기관"이라 한다)이 협의하여 분담한다.', '제9조(안전검사의 신청 등) ① 관리주체는 다음 각 호의 구분에 따른 기간 내에 해당 승강기에 대하여 규칙 제53조제1항에 따른 안전검사 신청서를 공단 또는 지정검사기관(정기검사 업무를 대행하는 경우만 해당한다. 이하 같다)에 제출해야 한다.1. 정기검사: 제8조제1항에 따른 안내를 받은 날부터 정기검사의 검사주기 도래일 30일 이전까지2. 수시검사: 다음 각 목의 어느 하나에 해당 하는 기간가. 수시검사의 사유가 발생하여 승강기를 변경 또는 수리한 경우 해당 승강기를 사용하려는 날 15일 이전까지나. 관리주체의 요청에 의한 경우 수시검사를 희망하는 날 15일 이전까지3. 정밀안전검사: 제8조제1항에 따른 안내를 받은 날부터 해당 연도 정기검사의 검사주기 도래일 30일 이전까지② 관리주체는 정기검사의 검사주기 도래일 변경을 공단에 신청할 수 있다. 이 경우 변경하려는 정기검사의 검사주기 도래일은 차기 정기검사의 검사주기 도래일 이내이어야 한다.③ 제2항 전단에 따른 정기검사의 검사주기 도래일의 변경 신청을 받은 공단은 그 내용을 확인하여 법 제73조제1항에 따른 승강기안전종합정보망에 입력해야 한다.', '제10조(안전검사의 일정 통보 등) ① 공단은 제9조제1항에 따른 신청서를 받은 날부터 7일 이내에 안전검사의 일정 및 준비사항을 신청인에게 알려야 한다. 정기검사 신청을 받은 지정검사기관의 경우에도 또한 같다.② 제1항에 따른 안전검사의 일정 및 준비사항을 받은 자는 해당 검사일에 기술자등을 검사현장에 입회하게 하여 승강기의 운전 등을 하게 해야 하며, 수시검사 또는 정밀안전검사의 경우에는 하중시험에 필요한 분동을 준비해야 한다.', '제11조(안전검사의 실시) ① 공단 이사장은 각 호의 구분에 따른 소속 검사인력을 2인 1조로 하여 안전검사의 출장을 명해야 한다. 다만, 공단이 지정검사기관에 대한 지도ㆍ지원을 위해 합동검사를 하는 경우에는 공단 및 지정검사기관의 소속 검사인력 각 1인을 1조로 할 수 있다.1. 정기검사: 영 별표 11 제2호에 따른 중급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 검사자 1명과 초급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 검사자 1명2. 수시검사: 영 별표 11 제2호에 따른 고급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 검사자 1명과 초급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 검사자 1명3. 정밀안전검사: 영 별표 11 제2호에 따른 특급 검사인력의 자격을 갖춘 검사자 1명과 중급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 검사자 1명② 공단 이사장은 승강기 안전검사가 지연될 경우 행정안전부장관의 승인을 받아 제1항제1호에 따른 정기검사 업무에 한하여 한시적으로 공단 소속 외 인력을 활용할 수 있다.③ 지정검사기관의 장은 영 별표 7에 따른 일반검사인력 이상의 자격을 갖춘 소속 검사자 1명과 영 별표 11 제2호에 따른 초급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 소속 검사자 1명을 2인 1조로 하여 정기검사의 출장을 명해야 한다.④ 검사자는 다음 각 호의 구분에 따른 기준(이하 "안전검사기준"이라 한다)에 따라 검사해야 한다. 다만, 공단 이사장 또는 지정검사기관의 장이 무부하 또는 감소된 속도에서 검사할 필요가 있다고 인정하는 검사항목에 대해서는 무부하 또는 감속된 속도에서 검사할 수 있다.1. 정기검사: 별표 22. 수시검사: 별표 33. 정밀안전검사: 별표 4⑤ 검사자는 검사 장비를 사용하여 제3항에 따른 안전검사를 하는 경우에는 한국산업표준에서 규정하는 장비를 사용해야 한다. 다만, 한국산업표준에서 규정하는 장비가 없는 경우에는 행정안전부장관이 인정하는 검사 장비를 사용할 수 있다.', '제12조(안전검사의 결과 등) ① 검사자는 다음 각 호의 구분에 따른 안전검사의 판정 결과를 검사현장에 입회한 기술자등 및 관리주체에게 알려야 한다.1. 안전검사기준에 맞는 경우: 합격2. 안전검사기준에 맞지 않는 경우: 불합격3. 안전검사기준에 맞지 않으나 그 내용이 승강기의 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항으로 인정한 경우: 조건부합격② 검사자는 제1항제2호에 따른 불합격 판정을 한 승강기에 대해 규칙 별지 제28호서식의 운행금지 표지를 관리주체에게 발급하고, 해당 승강기에 즉시 부착하도록 조치해야 한다.③ 검사자는 행정안전부장관이 인정하는 안전검사 기록표에 그 결과를 기록해야 한다.', '제13조(안전검사의 결과 통보) ① 공단 또는 지정검사기관은 승강기의 안전검사 결과가 제12조제1항제1호에 따른 합격인 경우 규칙 별지 제27호서식에 따른 검사합격증명서를 안전검사를 마친 날부터 5일 이내에 신청인에게 발급해야 한다.② 공단 또는 지정검사기관은 승강기의 안전검사 결과가 제12조제1항제2호에 따른 불합격인 경우 그 내용을 다음 각 호와 같이 조치해야 한다.1. 관할 시ㆍ도지사에게 통보: 안전검사에 불합격한 날2. 신청인에게 통보: 안전검사를 마친 날부터 5일 이내③ 공단 또는 지정검사기관은 승강기의 안전검사 결과가 제12조제1항제3호에 따른 조건부합격인 경우 그 내용 및 이행 기간을 안전검사를 마친 날부터 5일 이내에 신청인에게 알려야 한다. 이 경우 이행 기간은 다음 각 호의 구분에 따른다.1. 안전검사를 마친 날부터 2개월을 초과할 수 없다. 다만, 다른 법률에서 그 이행에 필요한 절차를 규정하고 있는 등 2개월 이내에 이행이 곤란하다고 인정된 경우에는 1회로 한정하여 그 이행 기간을 연장할 수 있다.2. 제1호에도 불구하고 재난 등이 발생한 경우로서 조건부합격의 내용을 제1호에 따른 이행 기간 내에 이행할 수 없다고 행정안전부장관이 인정하는 경우에는 이행 기간을 따로 정하여 연장할 수 있다.④ 공단 또는 지정검사기관은 제3항에 따른 이행 기간 이내에 이행하도록 알린 내용이 이행되었는지를 확인하여 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 해야 한다.1. 이행된 경우 : 합격 처리 및 제1항에 따른 조치2. 이행되지 않은 경우 : 불합격 처리 및 제2항에 따른 조치', '   제4장 안전검사의 특례 인정', '제14조(안전검사의 특례 인정) ① 설치검사를 받고 사용 중인 승강기에 대해 해당 승강기의 성능 및 안전성 등을 향상시키기 위해 승강기부품의 추가 설치 등 그 승강기의 설계 또는 기능 등을 변경하려는 경우에는 행정안전부장관으로부터 안전검사의 특례 인정을 받아야 한다.② 제1항에 따른 안전검사의 특례 인정을 받고자 하는 자는 공단의 안전성 평가를 받아야 한다.', '제15조(안전성 평가의 신청 등) ① 안전성 평가를 받으려는 자는 별지 제1호서식의 안전성 평가 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 공단에 제출해야 한다. 다만, 신청목적이 제14조제2항에 해당되지 않는 경우에는 제1호부터 제3호까지의 서류는 제외할 수 있다.1. 변경된 승강기의 설계도면2. 설계 또는 기능이 변경된 승강기의 안전성이 행정안전부장관이 별도 고시하는 승강기 안전기준(이하 "승강기 안전기준"이라 한다)과 같은 수준 이상의 안전성을 확보하였는지에 대한 자체 평가서. 이 경우 「국가표준기본법」 제3조제1호 또는 제2호에 따른 국가표준 또는 국제표준에서 정한 위험성분석 기법을 적용해야 한다.3. 안전검사기준에 따라 안전검사를 할 수 없는 경우 대체할 수 있는 기준(이하 "대체기준"이라 한다)4. 그 밖에 안전성 평가에 필요하다고 공단 이사장이 정하는 기술서류② 제1항에 따른 신청서를 제출받은 공단은 다음 각 호의 사항을 포함하여 안전성 평가를 해야 한다. 다만, 신청목적이 제14조제2항에 해당되지 않는 경우에는 공단 이사장이 정하는 방법에 따라 안전성 평가를 할 수 있으며, 공단 이사장이 필요하다고 인정하는 경우 안전성 평가를 위탁할 수 있다.1. 제1항제1호 및 제4호에 따른 설계도면 및 기술서류가 승강기의 성능 및 안전성을 향상시키기 위한 목표에 부합하고 있는지 여부2. 제1항제2호에 따른 자체 평가서가 적절한지 여부3. 대체기준이 승강기 안전기준 및 안전검사기준과 같은 수준 이상의 안전성을 확보하였는지 여부③ 공단은 제2항에 따른 안전성 평가 결과에 대해 별지 제2호서식의 안전성 평가서를 신청인에게 발급해야 한다. 다만, 제14조제2항에 따라 안전성 평가를 받는 경우로서 승강기의 성능 및 안전성을 향상시키기 위한 목표에 부합하지 않거나 승강기 안전기준 및 안전검사기준과 같은 수준 이상의 안전성에 미달하는 경우에는 그 미달하는 사항을 보완하게 하거나 신청서를 반려할 수 있다.④ 제1항에 따른 안전성 평가 신청을 하는 자는 안전성 평가 개시 2일 전까지 다음 각 호의 신청수수료 및 평가비용(신청목적이 제14조제2항에 해당되지 않는 경우에는 제2호는 제외한다)을 납부해야 한다. 이 경우 현금이나 「전자정부법」 제14조에 따른 정보통신망을 이용하여 전자화폐 또는 전자결제 등의 방법으로 납부할 수 있다.1. 신청수수료: 50,000원2. 기술서류심사비용: 평가수당 × 3일(+ 평가수당 × 2일, 필요한 경우)3. 현지 평가비용: 평가수당 × 평가자(인) × 평가일수(일) + 출장비⑤ 제4항제2호 및 제3호에 따른 평가수당은「엔지니어링산업 진흥법」제31조에 따른 엔지니어링사업대가준 가운데 기계/설비 분야의 특급기술자에 해당하는 금액으로 하며, 제4항제3호에 따른 출장비는 공단의 여비규정에 따른다. 이 경우 국외 현지 확인을 위한 출장기간은 실제 심사 또는 시험에 드는 기간과 목적지까지의 왕복에 필요한 기간으로 한다.', '제16조(안전검사의 검사특례 인정 신청 등) ① 제15조제3항 본문에 따른 안전성 평가서를 발급받은 자는 별지 제3호서식의 검사특례 인정 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 행정안전부장관에게 제출해야 한다.1. 안전성 평가서의 사본2. 대체기준3. 그 밖에 검사특례 인정을 위해 행정안전부장관이 필요하다고 인정하는 기술서류② 행정안전부장관은 안전검사의 특례를 인정하는 경우에는 그 내용을 해당 신청인, 공단 및 지정검사기관에 알려야 한다.③ 행정안전부장관은 제2항에 따른 안전검사의 특례 인정에 관한 심사를 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 영 제5조제1항에 따른 승강기안전위원회의 의견을 들을 수 있다.', '제17조(특례 인정을 받은 승강기의 안전검사) 공단 또는 지정검사기관은 제16조제2항에 따라 안전검사의 특례 인정을 받은 승강기를 검사하는 경우에는 안전검사기준과 해당 승강기의 대체기준을 적용해야 한다.', '   제5장 보칙', '제18조(검사 업무규정) ① 공단 이사장은 법, 영, 규칙 및 이 고시에 따른 규정의 범위 내에서 설치검사 또는 안전검사의 업무규정을 따로 정할 수 있다.② 지정검사기관의 장은 법, 영, 규칙 및 이 고시에 따른 규정의 범위 내에서 정기검사의 업무규정을 따로 정할 수 있다.', '제18조의2(검사방법 표준화) ① 행정안전부장관은 설치검사 및 안전검사 수행에 관한 표준화 업무(이하 "검사방법 표준화"라 한다)를 공단 이사장으로 하여금 수행하게 할 수 있다.② 공단 이사장은 검사방법 표준화를 위한 협의체를 분기별로 운영하여야 하며, 설치검사 및 안전검사의 방법 및 해석에 관한 이해관계자의 의견을 충분히 수렴할 수 있도록 협의체를 구성하여야 한다.③ 공단 이사장은 검사방법 표준화를 위한 협의체 운영결과를 공단 홈페이지를 통해 안내하여야 한다.', '제19조(불합격 승강기 등의 관리) ① 공단 및 지정검사기관은 설치검사 또는 안전검사에 불합격한 승강기에 대해 관리카드(전자방식의 관리를 포함한다. 이하 같다)를 작성하고, 불합격한 날부터 4개월 이내에 해당 검사를 받고 승강기를 이용하도록 안내 등을 해야 한다.② 시ㆍ도지사는 공단 또는 지정검사기관으로부터 설치검사 또는 안전검사에 불합격 승강기에 관한 내용을 받은 경우에는 해당 승강기에 대해 관리카드를 작성하는 등 적정 관리에 노력해야 하며, 해당 승강기를 운행하는 경우에는 고발 등 필요한 조치를 해야 한다.', '제20조(연간 검사계획의 수립 및 보고) ① 공단은 공단과 지정검사기관 소속 검사인력의 인원(제21조제2항에 따라 사전 협의된 검사인력 증원 인원을 포함한다) 및 정기검사 대상 승강기의 대수 등을 고려하여 연간 검사계획을 수립해야 한다.② 공단은 제1항에 따른 연간 검사계획의 수립 시 지정검사기관의 의견을 들을 수 있다.③ 공단은 제1항에 따른 연간 검사계획을 매년 11월 30일까지 행정안전부장관에게 보고해야 한다.④ 행정안전부장관은 제3항에 따른 연간 검사계획이 승강기 안전관리에 불합리하거나 계획의 변경이 필요하다고 인정하는 경우에는 이의 시정을 명할 수 있다. 이 경우 공단은 시정명령에 따른 계획을 변경하여 그 변경된 연간 검사계획을 행정안전부장관에게 보고해야 한다.', '제21조(지정검사기관의 조직 및 정원) ① 지정검사기관의 정기검사 관련 조직 및 정원은 행정안전부장관의 승인을 받아야 한다.② 지정검사기관이 제1항에 따른 조직을 확대하거나 검사인력을 증원하고자 하는 경우에는 공단과 사전협의를 거쳐 행정안전부장관에게 승인을 요청해야 한다.③ 행정안전부장관은 제2항에 따른 요청을 받은 경우에는 제22조제5항에 따른 공단의 의견서를 참조하여 승인 여부를 결정할 수 있다.④ 지정검사기관은 검사인력의 변동이 있는 경우 지체 없이 그 사실을 공단에 통보해야 한다.', '제22조(지정검사기관에 대한 지도ㆍ지원) ① 공단은 영 제64조제1항제8호에 따른 지정검사기관에 대한 지도ㆍ지원(이하 "지도등"이라 한다) 계획을 매년 수립하여 실시해야 하고, 지정검사기관에 대한 지도등을 하려는 경우에는 그 계획을 해당 지정검사기관에 미리 통보해야 한다.② 지도등을 받아야 하는 지정검사기관은 지도등의 개시 2일 전까지 지도등에 드는 비용을 납부해야 한다. 이 경우 현금이나 「전자정부법」 제14조에 따른 정보통신망을 이용하여 전자화폐 또는 전자결제 등의 방법으로 납부할 수 있다.③ 제2항에 따른 지도등에 드는 비용은 제15조제4항제3호에 따른 평가비용을 준용한다. 이 경우 지도등을 하는 사람은 7명 이하로 하고, 지도등의 일수는 5일 이내로 한다.④ 공단은 지도등의 과정에서 지정검사기관의 중대한 법령 위반 사실을 발견한 경우에는 그 사실을 지체 없이 행정안전부장관에게 보고해야 한다.⑤ 공단은 지도등의 결과를 포함한 종합의견서를 작성하여 행정안전부장관에게 보고해야 한다.', '제23조(검사협의회의 구성 및 운영) ① 공단은 지정검사기관과의 상호 정보교환 및 협의를 통해 승강기 정기검사 업무의 공정성과 효율성을 높이고, 승강기 이용자의 안전을 제고하기 위해 검사협의회를 구성ㆍ운영할 수 있다.② 공단은 제1항에 따른 검사협의회를 개최한 경우에는 그 결과를 행정안전부장관에게 보고해야 한다.', '제24조(재검토기한) 행정안전부장관은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대해 2022년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.']


별표

별표 0001: 설치검사기준(제5조제2항 관련)

  [별표 1]                                                                          

  설치검사기준(제5조제2항 관련)                                                     

  1. 엘리베이터 설치검사기준                                                        

    ※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.  

┌────────────────────────────────────────┐

│                                                                                │

├────────────────────────────────────────┤

│1.1 기본제원(해당되는 모든 사항을 작성한다)                                     │

│                                                                                │

│? 현장명                                 ? 제조업체명 또는 수입업체명         │

│┌┐                                      ┌┐                                  │

│││                                      ││                                  │

│└┘                                      └┘                                  │

│? 호기(설치위치)                         ? 승강기번호                         │

│┌┐                                      ┌┐                                  │

│││                                      ││                                  │

│└┘                                      └┘                                  │

│? 승강기 인증번호                        ? 모델명/제품명                      │

│┌┐                                      ┌┐                                  │

│││                                      ││                                  │

│└┘                                      └┘                                  │

│                                                                                │

│? 승강기 용도                                                                  │

│┌──────────────────────────────────────┐│

││ □ 승객용     □ 전망용      □ 병원용      □ 장애인용     □ 소방구조용  ││

││ □ 피난용     □ 주택용      □ 승객화물용  □ 화물용       □ 자동차용    ││

│└──────────────────────────────────────┘│

│                                                                                │

│? 운행층수(전체)     ┌┐                ? 전원공급                           │

│                      ││                                                      │

│                      └┘                                                      │

│                                                                                │

│ ? 정면              ┌┐                 ? 전압(V)           ┌┐            │

│                      ││                                      ││            │

│                      └┘                                      └┘            │

│                                                                                │

│ ? 후면              ┌┐                 ? 주파수(㎐)        ┌┐            │

│                      ││                                      ││            │

│                      └┘                                      └┘            │

│                                                                                │

│ ? 측면              ┌┐                ? 정격속도(㎧)       ┌┐            │

│                      ││                                      ││            │

│                      └┘                                      └┘            │

│                                                                                │

│? 정격하중(㎏)       ┌┐                ? 출입문개폐방식     ┌┐            │

│                      ││                                      ││            │

│                      └┘                                      └┘            │

│                                                                                │

│? 적용인승           ┌┐                ? 운행거리(m)       ┌┐             │

│                      ││                                     ││             │

│                      └┘                                     └┘             │

│                                                                                │

│? 구동방식           ┌─────────┐  ? 기어형식           ┌──────┐│

│                      │권상/포지티브/유압│                        │WG,HG,GL,Etc││

│                      └─────────┘                        └──────┘│

│                                                                                │

│? 기계실 위치                                                                  │

│┌───────────────────────────────────┐      │

││□ 승강로 상부     □ 승강로 아래     □ 승강로 측면     □ 기타 위치 │      │

│└───────────────────────────────────┘      │

├────────────────────────────────────────┤

│위의 모든 사항은 제출된 서류에 기록된 정보와 일치하는지 확인한다.               │

│예 ┌┐                                                                         │

│   ││                                                                         │

│   └┘                                                                         │

└────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────┐

│1.2 안전부품(해당하는 모든 사항을 작성한다)                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.1 제어반    해당없음                                                    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 제어반의 외부에서 수행된 모든 시험을 확인한다.                         │

│        예 ┌┐                                                                 │

│           ││                                                                 │

│           └┘                                                                 │

│     나) 제어반의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│       안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                │

│                    ││    ││                                                │

│                    └┘    └┘                                                │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.2 구동기    해당없음                                                    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 구동기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 구동기의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.3 카측 과속조절기     해당없음                                          │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 과속조절기가 정상적으로 설치되고 작동속도가 정확한지 확인한다.         │

│       예 ┌┐                                                                  │

│          ││                                                                  │

│          └┘                                                                  │

│     나) 과속조절기의 안전인증표시를 확인한다.                                  │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.4 균형추/평형추측 과속조절기                                 해당없음   │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 과속조절기가 정상적으로 설치되고 작동속도가 정확한지 확인한다.         │

│       예 ┌┐                                                                  │

│          ││                                                                  │

│          └┘                                                                  │

│     나) 과속조절기의 안전인증표시를 확인한다.                                  │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.5 카측 추락방지안전장치    해당없음                                     │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                │

│        예 ┌┐                                                                 │

│           ││                                                                 │

│           └┘                                                                 │

│     나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.                            │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.6 균형추/평형추측 추락방지안전장치                             해당없음 │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                │

│         예 ┌┐                                                                │

│            ││                                                                │

│            └┘                                                                │

│     나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.                            │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.7 상승과속방지장치                                                      │

│     가) 상승과속방지장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                │

│       예 ┌┐                                                                  │

│          ││                                                                  │

│          └┘                                                                  │

│     나) 상승과속방지장치의 안전인증표시를 확인한다.                            │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.8 문열림출발방지장치                                                    │

│     가) 문열림출발방지장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 문열림출발장지장치의 안전인증표시를 확인한다.                          │

│     안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                  │

│                  ││    ││                                                  │

│                  └┘    └┘                                                  │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.9 매다는 장치                                                           │

│     가) 매다는 장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 매다는 장치의 안전인증표시를 확인한다.                                 │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.10 출입문 조립체    해당없음                                            │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 출입문 조립체가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 출입문 조립체의 안전인증표시를 확인한다.                               │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.11 출입문 잠금장치                                                      │

│     가) 출입문 잠금장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                 │

│                    예 ┌┐                                                     │

│                       ││                                                     │

│                       └┘                                                     │

│     나) 모든 출입문 잠금장치의 안전인증표시를 확인한다.                        │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.12 카측 완충기                                                          │

│     가) 카측 완충기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 완충기의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.13 균형추측 완충기     해당없음                                         │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 균형추측 완충기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 완충기의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.14 럽처밸브                                해당없음 ┌┐                │

│                                                            ││                │

│                                                            └┘                │

│     가) 럽처밸브가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 럽처밸브의 안전인증표시를 확인한다.                                    │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.15 유량제한기    해당없음                                               │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 유량제한기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 유량제한기의 안전인증표시를 확인한다.                                  │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.16 비상통화장치    해당없음                                             │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 비상통화장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 비상통화장치의 안전인증표시를 확인한다.                                │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

│     다) 비상통화장치가 설치 높이가 「엘리베이터 안전기준」16.3.6에 따라 적합하 │

│    게 설치되었는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.2.17 이동케이블                                                           │

│     가) 이동케이블이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 이동케이블의 안전인증표시를 확인한다.                                  │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│1.3. 기계류 공간_일반사항                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.1 적용방식(해당되는 모든 사항을 확인한다.)                              │

│                                                                                │

│     기계실 내 기계류                         ┌┐ 1.3.2 참조                   │

│                                              ││                              │

│                                              └┘                              │

│                                                                                │

│     승강로 내의 기계류                                                         │

│                                                                                │

│       승강로 내의 작업구역                   ┌┐ 1.3.3.1 참조                 │

│                                              ││                              │

│                                              └┘                              │

│                                                                                │

│       카상부 또는 카의 작업구역              ┌┐ 1.3.3.2 참조                 │

│                                              ││                              │

│                                              └┘                              │

│                                                                                │

│       피트내의 작업구역                      ┌┐ 1.3.3.3 참조                 │

│                                              ││                              │

│                                              └┘                              │

│                                                                                │

│       승강로 플랫폼 위의 작업구역            ┌┐ 1.3.3.4 참조                 │

│                                              ││                              │

│                                              └┘                              │

│                                                                                │

│       승강로 외부의 작업구역                 ┌┐ 1.3.3.5 참조                 │

│                                              ││                              │

│                                              └┘                              │

│                                                                                │

│     승강로 외부의 기계류                     ┌┐ 1.3.4 참조                   │

│                                              ││                              │

│                                              └┘                              │

│                                                                                │

│     풀리공간                                                                   │

│                                                                                │

│       풀리실                                 ┌┐ 1.3.5.1 참조                 │

│                                              ││                              │

│                                              └┘                              │

│                                                                                │

│       승강로 내의 풀리실                     ┌┐ 1.3.5.2 참조                 │

│                                              ││                              │

│                                              └┘                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.1.1 주개폐기                                                            │

│     가) 주 개폐기가  가) 비상통화장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.   │

│    예 ┌┐ 따른 장소에 설치되어 있는지 확인한다.                               │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 주 개폐기를 차단한 경우 「엘리베이터 안전기준」14.5.1에 따라 잠글 수   │

│    있는 구조인지 확인한다.                                                     │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 주 개폐기 차단 시 「엘리베이터 안전기준」14.5.1.1 및 14.5.5에 따라     │

│    작동되는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 주 개폐기에 「엘리베이터 안전기준」14.5.2에 따라 신속하게 접근 할 수   │

│    있고, 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우 쉽게 식별되는지 확인한다.            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.1.2 접근 및 출입                                                        │

│     가) 기계류 공간의 접근/출입수단(계단, 사다리, 피트 출입문)이「엘리베이터   │

│    안전기준」6.2.4 및 6.2.5에 따라 적합한지 확인한다.                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 승강로, 기계실ㆍ기계류 공간, 풀리실 및 관련 작업구역의 접근통로가      │

│    「엘리베이터 안전기준」6.2.1 및 6.2.3에 따라 개인적인 공간을 경유하지       │

│    않고 접근 가능한지 확인한다.(주택용 엘리베이터 제외: 지침서 제공)           │

│    주택용 ┌┐ 예 ┌┐                                                         │

│           ││    ││                                                         │

│           └┘    └┘                                                         │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.1.3 안전표시                                                            │

│     가) 표시 및 주의사항 등이「엘리베이터 안전기준」5.2, 6.1.1.2, 6.4, 6.6.2,  │

│    13.2.3.5 및 13.3.9.1.6에 따라 식별/부착되어 있는지 확인한다.                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 보호조치가 필요 없는 매끄럽고 둥근 부품(권상도르래, 수동핸들, 브레이크 │

│    드럼 등)의 경우, 「엘리베이터 안전기준」 13.1.2에 따라 부분적으로           │

│    노란색 페인트칠이 되어 있는지 확인한다.                                     │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.1.4 구동방식                                                            │

│     설치된 구동방식(권상식, 유압식 등)을 확인한다.                             │

│             예 ┌┐                                                            │

│                ││                                                            │

│                └┘                                                            │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.1.5 제어방식                                                            │

│     설치된 제어방식을 확인한다.                                                │

│                           제어방식 ┌┐ 예 ┌┐                                │

│                                    ││    ││                                │

│                                    └┘    └┘                                │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.1.6 오일쿨러     해당없음                                               │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     오일쿨러가 설치되어있는지 확인한다.                                        │

│    냉각방식 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.1.7 비상운전 및 작동시험을 위한 장치                                    │

│     가) 승강로 내에 구동기 작업공간이 있는 경우, 비상운전 및 작동시험을 위한   │

│    장치가 「엘리베이터 안전기준」6.6.6.1에 따라 승강로 외부에 설치되어         │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 패널에는 비상운전 및 작동시험을 위한 장치가 포함되어 있고 「엘리베이터 │

│    안전기준」6.6.6.2에 따라 감시장치 또는 표시장치가 설치되었는지 확인한다.    │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 영구적으로 설치된 조명이 「엘리베이터 안전기준」6.6.6.3에 따라 비상운전 │

│    및 작동시험을 위한 장치에서 조도가 200 lx 이상인지 확인한다.                │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │lx│    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     라) 비상운전 및 작동시험을 위한 장치 앞에 「엘리베이터 안전기준」 6.6.6.4  │

│    및 6.6.3.2.1에 따른 충분한 작업공간이 있는지 확인한다.                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     마) 비상운전 수단이 「엘리베이터 안전기준」13.2.3 또는 13.3.9에 따라 작동  │

│    하는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 고장처리 및 승객구출 설명서 등이 「엘리베이터 안전기준」6.6.2.3에 따라 │

│         비치되어 있는지 확인한다.                                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     사) 정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지되면    │

│    「엘리베이터 안전기준」13.2.3.6에 따라 자동으로 카를 가장 가까운 승강장     │

│    으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있는지 확인한다.                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.1.8 통신                                                                │

│     승강로에 갇혀 빠져나올 방법이 없는 경우, 이러한 위험이 존재하는 장소(피트, │

│    승강로 내부 작업구역, 카 상부 등)에 「엘리베이터 안전기준」6.1.6에 따라     │

│    피난 공간에서 조작할 수 있는 위치에 비상통화장치가 설치되어 있는지          │

│    확인한다.                                                                   │

│                                  해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                         │

│                                           ││    ││                         │

│                                           └┘    └┘                         │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.1.9 지진관제운전                                            해당없음 ┌┐│

│                                                                             │││

│                                                                             └┘│

│     가) ?엘리베이터 안전기준? 16.1.13에 따라 지진을 감지하는 엘리베이터 전용 │

│    수단(지진감지기 등) 및 작동시험을 위한 장치가 설치되었는지 확인한다.        │

│                                 예 ┌┐                                        │

│                                    ││                                        │

│                                    └┘                                        │

│     나) 지진관제운전 시 ?엘리베이터 안전기준? 16.1.13에 따라 작동하는지      │

│    확인한다.                                                                   │

│                                예 ┌┐                                         │

│                                   ││                                         │

│                                   └┘                                         │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.2 기계실 내의 기계류(해당하는 모든 사항에 체크하시오)                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.2.1 기계실 내의 기계류                                      해당없음 ┌┐│

│                                                                             │││

│                                                                             └┘│

│     가) 기계실에 「엘리베이터 안전기준」 6.1.2.1에 따른 설비를 제외한          │

│    엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 기계실 작업공간이 「엘리베이터 안전기준」6.6.3.2.1에 따라 확보되는지   │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 기계실 출입문의 구조가 「엘리베이터 안전기준」6.3.2, 6.3.3가)?나)?다)에 │

│    따라 적합한지 확인한다.                                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 기계실 출입문의 기계적 강도가 「엘리베이터 안전기준」6.3.3마)?바)에 따라 │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 기계실 바닥의 개구부에 「엘리베이터 안전기준」6.6.3.3에 따라 물체가    │

│    승강로 내부로 떨어지지 않도록 하는 수단이 설치되어 있는지 확인한다.         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 기계실의 환기가 「엘리베이터 안전기준」6.1.3에 따라 적합한지 확인한다. │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     사) 조명이 「엘리베이터 안전기준」6.1.4.2, 6.1.5.2가) 및 14.7에 따라       │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│         작업구역 ┌─┐ 예 ┌┐  / 이동통로 ┌─┐ 예                          │

│                  │lx│    ││             │lx│                             │

│                  └─┘    └┘             └─┘                             │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     아) 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」6.1.5.2나) 및 14.7에 따라 설치되어     │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     자) 양중용 지지대 및 고리에 「엘리베이터 안전기준」6.1.7에 따라 허용 하중이 │

│    표시되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.3 승강로 내의 기계류(해당하는 모든 사항에 체크하시오)                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.3.1 승강로 내 작업공간           해당없음                               │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가)「엘리베이터 안전기준」6.6.4.2 및 6.6.4.1.2에 따른 안전한 작업을 위한   │

│    공간이 있는지 확인한다.                                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 승강로의 환기가「엘리베이터 안전기준」6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.  │

│        예 ┌┐                                                                 │

│           ││                                                                 │

│           └┘                                                                 │

│     다) 조명이 「엘리베이터 안전기준」6.1.4 및 14.7에 따라 적합한지 확인한다.  │

│                                              작업구역 ┌─┐ 예                │

│                                                       │lx│                   │

│                                                       └─┘                   │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     라) 양중용 지지대 및 고리에 「엘리베이터 안전기준」6.1.7에 따라 허용 하중이 │

│    표시되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.3.2 카 내 또는 카 상부의 작업공간    해당없음                           │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 카 내부, 카 상부에서 유지관리/점검이 수행되는 경우, 통제되지 않은      │

│    움직임을 보호하는 기계적인 정지장치가 「엘리베이터 안전기준」               │

│    6.6.4.3.1가), 나)에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                          │

│                                                                                │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 기계적인 장치가 작동위치에 있을 때 「엘리베이터 안전기준」6.6.4.3.1다)에 │

│    따라 안전하게 승강로 밖으로 나올 수 있는 충분한 조치가 되어 있는지          │

│    확인한다.                                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 점검문(전기적 스위치 포함)이 카의 벽에 있는 경우 「엘리베이터 안전기준」 │

│    6.6.4.3.3에 적합한지 확인한다.                                              │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 카 벽에 설치된 점검문을 열고 카 내부에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, │

│    점검운전 조작반이 「엘리베이터 안전기준」6.6.4.3.4에 따라 작동되는지        │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.3.3 피트 내 작업공간                                                    │

│     가) 구동기가 피트에 설치되고 피트에서 유지관리/점검이 수행되는 동안 통제되지 │

│    않은 움직임의 위험이 있는 경우 「엘리베이터 안전기준」6.6.4.4.1가), 나),    │

│    다), 마) 및 바)에 따라 기계적인 장치가 설치되어 있는지 확인한다.            │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 피트에 출입하는 문이 열렸을 때, 「엘리베이터 안전기준」6.3.3.라) 및    │

│    6.6.4.4.1 라)에 따라 전기안전장치가 작동되는지 확인한다.                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 엘리베이터의 정상운전으로의 복귀가 「엘리베이터                        │

│    안전기준」6.6.4.4.1사)에 따라 적합한지 확인한다.                            │

│                                                                          예    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     라) 기계적인 장치가 작동된 경우, 「엘리베이터 안전기준」6.6.4.4.2에 따라   │

│    안전하게 피트에서 밖으로 나올 수 있도록 수직틈새가 0.5 m 이상               │

│    확보되는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.3.4 플랫폼 위의 작업공간      해당없음                                  │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 영구적으로 고정 설치되거나 집어넣을 수 있는 작업용 플랫폼이            │

│    「엘리베이터 안전기준」6.6.4.5.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.           │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 플랫폼이 엘리베이터 주행로에 있는 경우, 유지관리 및 점검을 위해 설치된  │

│    기계적 장치가 「엘리베이터 안전기준」6.6.4.5.2가)ㆍ나)에 따라 설치되고      │

│    작동되는지 확인한다.                                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 완전히 집어넣어진 위치를 확인하는      │

│    전기안전장치가「엘리베이터 안전기준」6.6.4.5.4가)에 따라 작동하는지         │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 플랫폼을 밀어 넣거나 제거하는 수단이   │

│    「엘리베이터 안전기준」6.6.4.5.4나)에 따라 피트 또는 승강로 외부에          │

│    설치한 수단에 의해서만 가능한지 확인한다.                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     마) 플랫폼으로의 접근이 승강장문을 통하지 않는 경우, 플랫폼이 작업 위치에  │

│    없을 때「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.4다)에 따라  플랫폼으로 출입하는     │

│    문의 개방이 불가능하거나 추락을 방지하는 수단이 적합하게 설치되어           │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     바) 완충기가 결합된 나)의 장치와 전기안전장치가 「엘리베이터 안전기준」    │

│    6.6.4.5.5에 따라 작동하는지 확인한다.                                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     사) 플랫폼에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 점검운전 조작반이「엘리베이터 │

│    안전기준」 6.6.4.5.6에 따라 작동하는지 확인한다.                            │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     아) 최대 허용하중이 「엘리베이터 안전기준」6.6.4.5.8에 따라 플랫폼에       │

│    표시되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.3.5 승강로 외부의 작업공간    해당없음                                  │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 승강로 외부에서 점검 등 유지관리 업무가 수행되는 경우「엘리베이터      │

│    안전기준」6.6.4.6에 따라 작업구역 및 점검문이 적합한지 확인한다.            │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 기계류 공간의 환기가 「엘리베이터 안전기준」6.1.3에 따라 적합한지      │

│    확인한다.                                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 조명이 「엘리베이터 안전기준」6.1.4.2, 6.1.5.2가) 및 14.7에 따라       │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│         작업구역 ┌─┐ 예 ┌┐ / 이동통로 ┌─┐ 예 ┌┐                      │

│                  │lx│    ││            │lx│    ││                      │

│                  └─┘    └┘            └─┘    └┘                      │

│     라) 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」6.1.5.2 나) 및 14.7에 따라 설치되어    │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 양중용 지지대 및 고리에 「엘리베이터 안전기준」6.1.7에 따른 허용 하중이 │

│    표시되어 있는지 확인한다.                                                   │

│     해당없음 ┌┐예 ┌┐                                                       │

│              ││   ││                                                       │

│              └┘   └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.4 승강로 외부의 기계류      해당없음                                    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 엘리베이터 전용공간에는 「엘리베이터 안전기준」 6.6.5.1.1에 따라       │

│    엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 「엘리베이터 안전기준」6.6.5.1.2에 따라 허용하는 개구부를 제외하고     │

│    기계류 공간의 벽, 지붕, 바닥 및 문에 구멍이 없는지 확인한다.                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 기계류 공간의 출입문이 「엘리베이터 안전기준」6.6.5.1.3에 따라 문 잠금  │

│     및 열림이 적합한지 확인한다.                                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 기계류 공간 전면의 모든 작업구역이 「엘리베이터 안전기준」6.6.5.2에    │

│    따라 확보되어 있는지 확인한다.                                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 기계류 공간의 환기가 「엘리베이터 안전기준」6.1.3에 따라 보호되는지    │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 기계류 공간의 조명이 「엘리베이터 안전기준」6.6.6.3에 따라 적합한지    │

│    확인한다.                                                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │lx│    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     사) 기계류 공간의 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」6.1.5.2나) 및 14.7에 따라 │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.5 풀리공간                                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.3.5.1 풀리실     해당없음                                                 │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 풀리실의 치수가 「엘리베이터 안전기준」6.6.7.1에 따라 적합한지 확인한다.│

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 풀리실 출입문의 구조가 「엘리베이터 안전기준」6.3.2 및                 │

│    6.3.3가)?나)?다)에 따라 적합한지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 풀리실 출입문의 기계적 강도가 「엘리베이터 안전기준」6.3.3마)?바)에 따라 │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 풀리실 바닥의 개구부에 「엘리베이터 안전기준」 6.6.7.2에 따라 물체가   │

│    승강로 내부로 떨어지지 않도록 하는 수단이 설치되어 있는지 확인한다.         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 풀리실 접근 지점의 가까운 곳에 「엘리베이터 안전기준」6.1.5.2다)에 따라  │

│    정지장치가 설치되어 있는지 확인한다.                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 풀리실의 조명이 「엘리베이터 안전기준」6.1.4.2 및 6.1.5.2가)에 따라 적 │

│    합한지 확인한다.                                                            │

│    작업구역 ┌─┐ 예 ┌┐ / 이동통로 ┌─┐ 예 ┌┐                           │

│             │lx│    ││            │lx│    ││                           │

│             └─┘    └┘            └─┘    └┘                           │

│     사) 풀리실의 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」6.1.5.2나) 및 14.7에 따라     │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│1.4. 승강로                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.4.1 피트 내 설비                                                          │

│     가) 피난 공간에서 0.3 m 떨어진 범위 이내에 「엘리베이터 안전기준」         │

│    6.1.5.1나)에 따라 점검운전 조작반이 설치되어 있는지 확인한다.               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 두개 이상의 점검운전 조작반이”점검”위치에 있는 경우, 「엘리베이터    │

│    안전기준」16.1.5.2.1자)에 따라 동일한 조작버튼을 동시에 누를 때만           │

│    운행되는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 피트 내의 정지장치가 「엘리베이터 안전기준」6.1.5.1가)에 따른 위치에   │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 피트 점검운전 조작반에서 엘리베이터 정상운행으로의 복귀가「엘리베이터  │

│    안전기준」 16.1.5.2.2에 따른 조건에서만 가능한지 확인한다.                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 승강장문을 통해서만 피트로 출입할 수 있는 경우「엘리베이터             │

│    안전기준」7.9.3.5에 따라 승강장문 잠금장치에 접근이 가능한지 확인한다.      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     바) 구동기의 감속이 「엘리베이터 안전기준」6.5.6.1.2, 16.1.3에 따라        │

│    감시되는지 확인한다.                                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     사) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우, 「엘리베이터 안전기준」6.5.6.1.3에 따라 │

│    적합하게 적용되어 있는지 확인한다.                                          │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.4.2 틈새 및 여유거리                                                      │

│     가) 권상구동 엘리베이터의 균형추 및 평형추가 가장 낮은 위치(유압식         │

│    엘리베이터의 경우, 램이 가장 높은 위치)에 있을 때 다음 틈새를 확인한다.     │

│       1) 레일의 길이가 「엘리베이터 안전기준」6.5.6.2 및 6.5.6.4.1에 따라      │

│    가이드 슈/롤러 위로 0.1 m  이상 연장되는지 확인한다.                        │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│       2) 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 카 지붕[아래 3)?4)는 제외]의 사이     │

│    틈새가 「엘리베이터 안전기준」6.5.7.2가)에 따라 0.5 m 이상인지              │

│    확인한다.                                                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│       3) 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 카의 투영부분에서 수평거리 0.4 m       │

│    이내의 가이드슈/롤러, 로프 단말처리부, 수직 개폐식 문의 헤더 또는           │

│    부품의 가장 높은 부분 사이 수직틈새가 「엘리베이터 안전기준」               │

│    6.5.7.2나)에 따라                                                           │

│    0.1 m 이상인지 확인한다.                                                    │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│       4) 카 상부 난간 주위 공간 및 수직거리가 「엘리베이터 안전기준」          │

│    6.5.7.2다)에 따라 적합한지 확인한다.                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│       5) 난간이 없는 곳의 수평돌출부가 「엘리베이터 안전기준」6.5.2.2.2에 따라 │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│       6) 카 지붕에 「엘리베이터 안전기준」 6.5.7.1에 따라 피난공간의 허용 가능 │

│    인원(자세 유형) 표지 및 충분한 피난 공간을 수용할 수 있는지 확인한다.       │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│       7) 사람이 서 있을 수 있는 공간이「엘리베이터 안전기준」6.5.7.3에 따라    │

│    6)항의 피난 공간에 있는지 확인한다.                                         │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 카가 가장 낮은 위치에 있는 상태에서 다음 틈새를 확인한다.              │

│       1) 피트 공간에 「엘리베이터 안전기준」6.5.8.1에 따라 피난공간의 허용 가능 │

│    인원(자세 유형) 표지 및 충분한 피난 공간을 수용하는지 확인한다.             │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

│       2) 카의 가장 낮은 부품과 피트의 바닥 사이[아래 3)?4) 제외]의 유효       │

│    수직거리가 「엘리베이터 안전기준」6.5.8.2가)에 따라 0.5 m 이상인지          │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ ┌─┐ 예 ┌┐                                                │

│             ││ │m │    ││                                                │

│             └┘ └─┘    └┘                                                │

│       3) 위의 2)에 부합하지 않을 경우, 인접한 벽에서 수평거리 0.15 m 이내의    │

│    에이프런 또는 수직 개폐식 문의 어느 부분이 있는 경우 「엘리베이터           │

│    안전기준」6.5.8.2가)1)에 따라 유효 수직거리가 0.1 m 이상인지                │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ ┌─┐ 예 ┌┐                                                │

│             ││ │m │    ││                                                │

│             └┘ └─┘    └┘                                                │

│       4) 위의 2)에 부합하지 않을 경우, 「엘리베이터 안전기준」6.5.8.2가)2)에   │

│    따라 최소 유효 수직거리까지 인지 확인한다.                                  │

│    해당없음 ┌┐ ┌─┐ 예 ┌┐                                                │

│             ││ │m │    ││                                                │

│             └┘ └─┘    └┘                                                │

│       5) 위의 3)과 4)를 제외하고 피트의 가장 높은 부품(보상로프 인장장치의     │

│    가장 높은 부분, 잭 지지대?파이프 및 그 부속품 등)과 카의 가장 낮은         │

│    부품사이의 유효 수직거리가 「엘리베이터 안전기준」6.5.8.2나)에 따라         │

│    0.3 m 이상인지 확인한다.                                                    │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│       6) 주행안내 레일(균형추/평형추)의 여유거리가「엘리베이터 안전기준」      │

│    6.5.6.2 및 6.5.6.4.2에 따라 가이드 슈/롤러 위로  0.1 m 이상 연장되어        │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│       7) 유압식 엘리베이터의 경우 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 램의 가장 높은 │

│    부분 사이의 거리가 「엘리베이터 안전기준」6.5.7.4에 따라 0.1 m              │

│    이상인지 확인한다.                                                          │

│    해당없음 ┌┐ ┌─┐ 예 ┌┐                                                │

│             ││ │m │    ││                                                │

│             └┘ └─┘    └┘                                                │

│       8) 유압식 엘리베이터의 경우, 잭이 뒤집어진 경우 램 헤드와 피트의 유효    │

│    수직거리가 「엘리베이터 안전기준」6.5.8.2다)에 따라 0.5 m                   │

│    이상(스크린이 있는 경우 0.1 m)인지 확인한다.                                │

│    해당없음 ┌┐ ┌─┐ 예 ┌┐                                                │

│             ││ │m │    ││                                                │

│             └┘ └─┘    └┘                                                │

│       9) 유압식 엘리베이터의 경우, 피트 바닥과 직접 유압식 엘리베이터의 카     │

│    아래에 있는 다단 잭의 가장 낮은 가이드 이음쇠 사이의 유효 수직거리가        │

│    「엘리베이터 안전기준」6.5.8.2라)따라 0.5 m 이상인지 확인한다.              │

│    해당없음 ┌┐ ┌─┐ 예 ┌┐                                                │

│             ││ │m │    ││                                                │

│             └┘ └─┘    └┘                                                │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.4.3 감소된 완충 행정해당없음 ┌┐                                         │

│                                   ││                                         │

│                                   └┘                                         │

│     주행로 끝에 강제감속시스템이 적용된 경우 「엘리베이터 안전기준」12.2.2.2에 │

│    따라 완충기 충돌속도가 완충기 행정에 적합한지 확인한다.                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.4.4 완충기                                                                │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.4.4.1 카측 완충기                                                         │

│     가) 완충기가 확실하게 고정되고 충돌지점에 정확하게 정렬되는지 확인한다.    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 에너지 축적형 완충기(선형)                                             │

│         피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.              │

│     해당없음 ┌┐ 확인 ┌─┐ 예 ┌┐                                          │

│              ││      │m │    ││                                          │

│              └┘      └─┘    └┘                                          │

│     다) 에너지 축적형 완충기(비선형)                                           │

│         피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.              │

│     해당없음 ┌┐ ┌─┐                                                       │

│              ││ │m │                                                       │

│              └┘ └─┘                                                       │

│     라) 에너지 분산형 완충기(유압식)    해당없음                               │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│       1) 정격하중, 정격속도의 카를 완충기와 충돌시켜 「엘리베이터 안전기준」   │

│    기술문서에 따라 엘리베이터 또는 완충기가 손상되지 않았는지 확인한다.        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│       2)「엘리베이터 안전기준」12.2.2.4에 따라 완충기가 정상적으로 복귀되는지  │

│    감지하는 전기안전스위치가 작동하는지 확인한다.                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.4.4.2 균형추측 완충기                                                     │

│     가) 에너지 축적형 완충기(선형)                                             │

│         피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.              │

│     해당없음 ┌┐ 확인 ┌─┐ 예 ┌┐                                          │

│              ││      │m │    ││                                          │

│              └┘      └─┘    └┘                                          │

│     나) 에너지 축적형 완충기(비선형)                                           │

│         피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.              │

│     해당없음 ┌┐ 확인 ┌─┐ 예 ┌┐                                          │

│              ││      │m │    ││                                          │

│              └┘      └─┘    └┘                                          │

│     다) 에너지 분산형 완충기(유압식)    해당없음                               │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│       1) 빈 카의 균형추를 정격속도로 완충기와 충돌시켜 엘리베이터가 손상되지   │

│    않았는지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│       2)「엘리베이터 안전기준」12.2.2.4에 따라 완충기가 정상적으로 복귀되는지  │

│    감지하는 전기안전스위치가 작동하는지 확인한다.                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.4.5 완충기 받침대    해당없음                                             │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     완충기 받침대가 설치된 경우「엘리베이터 안전기준」12.1.1 및 12.1.3에 따라  │

│    완충기 충격 영역에 있는지 확인한다.                                         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.4.6 승강로 내의 보호                                                      │

│     가) 밀폐식 승강로의 경우 「엘리베이터 안전기준」6.5.2.2.1에 따라 허용하는  │

│    개구부를 제외하고 구멍이 없는지 확인한다.                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 균형추 또는 평형추의 주행구간에 설치된 칸막이가 「엘리베이터 안전기준」 │

│    6.5.5.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                                    │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우「엘리베이터 안전기준」 6.5.5.2,       │

│    6.5.5.2.1 및 6.5.2.2에 따라 칸막이가 설치되어 있는지 확인한다.              │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 인접한 엘리베이터의 움직이는 부품 사이의 거리가 0.5 m 미만인 경우,     │

│    「엘리베이터 안전기준」 6.5.5.2.2에 따라 승강로 전체 높이까지 칸막이가      │

│    연장되었는지 확인한다.                                                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     마) 반-밀폐식 승강로의 경우,「엘리베이터 안전기준」 6.5.2.3에 따라 적합하게 │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     바) 승강로 환기가 「엘리베이터 안전기준」6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     사) 카 출입구와 마주하는 승강로 벽은「엘리베이터 안전기준」6.5.3.2에 따라  │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     아) 승강로 내 도르래ㆍ풀리 및 스프로킷의 보호수단은 「엘리베이터 안전기준」  │

│    9.7에 따라 보호되어 있는지 확인한다.                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     자) 피트 바닥 직하부에 접근공간이 있는 경우, 균형추 또는 평형추에 「엘리베 │

│    이터 안전기준」6.5.4에 따른 추락방지안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.    │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     차) 건축 관련 요구사항(특히, 유리 관련)이「엘리베이터 안전기준」6.1.8 및   │

│    6.1.9에 따라 적합한지 확인한다.                                             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     카) 엘리베이터 승강로 내에는 「엘리베이터 안전기준」 6.1.2.1에 따라 다른   │

│    용도의 설비가 없는지 확인한다.                                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     타) 승강로에 설치된 출입문ㆍ비상문 및 점검문이 「엘리베이터 안전기준」6.3.2 │

│    및 6.3.3가)?나)?다)?라)에 따라 적합한지 확인한다.                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     파) 승강로에 설치된 출입문ㆍ비상문 및 점검문이 「엘리베이터 안전기준」     │

│    6.3.3마)?바)에 따라 적합한지 확인한다.                                     │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     하) 권상도르래, 풀리 및 스프로킷이 승강로 최상층 승강장 바닥 위에 설치되어 │

│    있는 경우 다음과 같이 확인한다.                                             │

│       1) 편향 풀리 및 스프로킷의 기계적인 고장 발생 시 「엘리베이터 안전기준」 │

│    9.8가)에 따라 추락을 방지하는 고정 장치가 설치되어 있는지 확인한다.         │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│       2) 권상도르래, 풀리/스프로킷이 카의 수직 투영공간에 있는 경우,           │

│    「엘리베이터 안전기준」9.8나)에 따라 적합한지 확인한다.                     │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.4.7 승강장문                                                              │

│     가) 승강장문의 유효 높이가 「엘리베이터 안전기준」7.2.1에 따라 2 m         │

│    이상인지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새가 「엘리베이터        │

│    안전기준」 7.1.4에 따라 적합한지 확인한다.                                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 자동동력 작동식 문의 표면이 「엘리베이터 안전기준」7.6.1에 따라        │

│    함몰되거나 돌출부분이 3 ㎜ 이하인지 확인한다.                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 승강장문에 방화등급이 요구되는 경우 「엘리베이터 안전기준」7.5.2에 따라  │

│    관련 규정에 적합한 승강장문이 설치되어 있는지 확인한다.                     │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     마) 승강장문에 유리가 사용된 경우, 「엘리베이터 안전기준」7.5.3.7에 따른   │

│    표시가 있는지 확인한다.                                                     │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     바) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이 「엘리베이터 안전기준」7.6.2.2.1자)에   │

│    따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.                                     │

│     ┌─┐ 예 ┌┐                                                             │

│     │㎜│    ││                                                             │

│     └─┘    └┘                                                             │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.4.8 조명 및 콘센트                                                        │

│     가) 승강로 내 조명이 「엘리베이터 안전기준」6.1.4, 6.1.5.1라) 및 14.7에    │

│    따라 조도, 조명위치 및 점멸수단이 적합한지 확인한다.                        │

│     작업구역 ┌─┐ 예 ┌┐ / 이동통로 ┌─┐ 예 ┌┐                          │

│              │lx│    ││            │lx│    ││                          │

│              └─┘    └┘            └─┘    └┘                          │

│     나) 피트 내 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」6.1.5.1다)에 따라 1개 이상     │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.4.9 카 및 균형추/평형추의 주행안내 레일                                   │

│     가) 주행안내 레일과 제원과 일치하는지 확인한다.                            │

│     카 ┌┐ 예 ┌┐ / 균형추 ┌┐ 예 ┌┐                                      │

│        ││    ││          ││    ││                                      │

│        └┘    └┘          └┘    └┘                                      │

│     나) 주행안내 레일의 고정간격이 제출된 서류(레일 관련 서류 및 도면 등)와    │

│    일치하는지 확인한다.                                                        │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│1.5. 카, 운전 및 접근허용                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.5.1 카                                                                    │

│     가) 카의 정격하중이 인증서와 일치하는지 확인한다.                          │

│    정격하중 ┌─┐                                                             │

│             │㎏│                                                             │

│             └─┘                                                             │

│     나) 카의 유효면적이「엘리베이터 안전기준」8.2에 따라 정격하중 및 정원에    │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    유효면적 ┌─┐                                                             │

│             │㎡│                                                             │

│             └─┘                                                             │

│     다) 화물용 엘리베이터에서 적재 및 하역을 위한 운송장치의 중량이 카의       │

│    정격하중 계산에서 제외된 경우 「엘리베이터 안전기준」8.2.2.1가)5)에         │

│    따라 운송 장치의 최대 중량이 승강장에 표시되어 있는지 확인한다.             │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 카 내부의 유효 높이는 「엘리베이터 안전기준」8.1에 따라 2 m 이상인지   │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 카에 유리가 사용된 경우, 「엘리베이터 안전기준」7.5.3.7 및 8.3.2.5에   │

│    따른 표시가 있는지 확인한다.                                                │

│    카문 해당없음 ┌┐ 예 ┌┐ / 카벽 해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                     │

│                  ││    ││                 ││    ││                     │

│                  └┘    └┘                 └┘    └┘                     │

│     바) 카의 재질은 「엘리베이터 안전기준」8.4에 따라 불연재료인지 확인한다.   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     사) 카 바닥에서 1.1m 미만에 유리가 사용된 카 벽의 경우,                    │

│    손잡이가「엘리베이터 안전기준」 8.3.3에 따라 적합하게 설치되어 있고,        │

│    유리와 독립적으로 고정되어 있는지 확인한다.                                 │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     아) 카 내부(화물용 엘리베이터의 경우, 승강장의 적재구역)에 「엘리베이터    │

│    안전기준」 8.2.3.2 및 8.2.3.3에 따라 정격하중 등 표기를 확인한다.           │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     자) 비상통화장치가 「엘리베이터 안전기준」16.3에 따라 적합하고, 카 내에서   │

│    시설물 내 및 유지관리업체 등으로 통화가 가능한지 확인한다.                  │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     차) 카의 환기가 「엘리베이터 안전기준」8.9 및 부속서 Ⅵ.3.2에 따라 적합한지 │

│    확인한다.                                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     카) 카의 조명이 「엘리베이터 안전기준」8.10.1에 따라 100 lx 이상인지       │

│    확인한다.                                                                   │

│    카 내부 조도 ┌─┐ 예 ┌┐                                                 │

│                 │lx│    ││                                                 │

│                 └─┘    └┘                                                 │

│     타) 카의 비상조명이 「엘리베이터 안전기준」8.10.4에 따라 5 lx 이상인지     │

│    확인한다.                                                                   │

│    카 내부 비상조도 ┌─┐ 예 ┌┐                                             │

│                     │lx│    ││                                             │

│                     └─┘    └┘                                             │

│     파) 카의 과부하감지장치가 「엘리베이터 안전기준」16.1.2에 따라 적합하게    │

│    작동하는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     하) 에이프런이 「엘리베이터 안전기준」8.5에 따라 관련치수 및 강도가        │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    치수 및 강도  예 ┌┐ 설치상태 예 ┌┐                                      │

│                     ││             ││                                      │

│                     └┘             └┘                                      │

│     거) 전기안전장치를 포함한 카의 비상구출문이 「엘리베이터 안전기준」8.6에 따│

│    라 적합한지 확인한다.                                                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.5.2 카 상부                                                               │

│     가) 점검운전 조작반, 정지장치 및 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」8.8에 따라 │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 카 지붕의 점검운전 스위치가 점검 위치에 있을 때 「엘리베이터 안전기준」 │

│    16.1.5.2.1에 따라 정상운전제어, 전기적 비상운전, 착상 및 재-착상,           │

│    도어작동 제어가 무효화 되는지 확인한다.                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 카 지붕의 비상조명은 「엘리베이터 안전기준」8.10.4에 따라 설치되어     │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │lx│    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     라) 카 지붕의 보호수단 및 보호난간은 「엘리베이터 안전기준」8.7.2, 8.7.3 및 │

│    8.7.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.5.3 카 문                                                                 │

│     가) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새는 「엘리베이터        │

│    안전기준」 7.1.4에 따라 적합한지 확인한다.                                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 자동동력 작동식 문의 표면은 「엘리베이터 안전기준」7.6.1에 따라 함몰   │

│    되거나 돌출부분이 3 ㎜ 이하인지 확인한다.                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이 「엘리베이터 안전기준」7.6.2.2.1자)에   │

│    따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.                                     │

│    틈새  ┌─┐ 예 ┌┐                                                        │

│          │㎜│    ││                                                        │

│          └─┘    └┘                                                        │

│     라) 카 문의 문턱과 승강장문의 문턱 사이의 수평 거리는 「엘리베이터         │

│    안전기준」 7.4.1에 따라 35 ㎜ 이하인지 확인한다.                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 카 문과 승강장문 전체가 정상 작동하는 동안, 카문의 앞 부분과 승강장문  │

│    사이의 수평거리가 「엘리베이터 안전기준」7.4.2에 따라 0.12 m 이하인지       │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의        │

│    수평거리가 「엘리베이터 안전기준」6.5.3.1에 따라 0.15 m                     │

│    이하(함몰부분의 수직 높이가 0.5 m 이하인 경우에는 수평거리가 0.2 m          │

│    이하)인지 확인한다.                                                         │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     사) 잠금해제구간에서만 열리는 카문 잠금장치가 설치된 경우「엘리베이터      │

│    안전기준」6.5.3.1다) 및 7.9.2에 따라 적합한지 확인한다.                     │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     아) 문의 개폐방식이 조합된 경우, 「엘리베이터 안전기준」7.4.3에 따라 문과  │

│    문 사이의 틈새는 150 ㎜ 이내인지 확인한다.                                  │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.5.4 승강장 문 및 카 문의 시험                                             │

│     가) 문이 닫히는 것을 막는데 필요한 힘이 「엘리베이터                       │

│    안전기준」7.6.2.2.1다)에 따라 150 N을 초과하지 않는지 확인한다.             │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 유리문이 열리는 것을 막는데 필요한 힘이 「엘리베이터 안전기준」        │

│    7.6.2.2.1아)에 따라 150 N을 초과하지 않는지 확인한다.                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 문의 운동에너지가 「엘리베이터 안전기준」7.6.2.2.1가)에 따라 10 J 이하 │

│    인지 확인한다.                                                              │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 문닫힘안전장치는 「엘리베이터 안전기준」7.6.2.2.1나)ㆍ라)에 따라       │

│    작동하는지 확인한다.                                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     마) 문 열림은 「엘리베이터 안전기준」7.6.3에 따라 카가 승강장에 있을 때    │

│    열림 버튼을 누르면 열리는지 확인한다.                                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     바) 문닫힘안전장치가 고장나거나 무효화된 경우 「엘리베이터 안전기준」      │

│    7.6.2.2.1나)4)에 따라 음향신호 장치가 작동되고 문의 운동에너지가 4 J        │

│    이하인지 확인한다.                                                          │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     사) 150 N의 기계적인 힘을 가할 때「엘리베이터 안전기준」 7.5.3.3에 따라    │

│    문의 틈새가 45 ㎜(중앙 개폐식 문), 30 ㎜(측면 개폐식 문)를 초과하지         │

│    않는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     아) 잠금해제구간이 「엘리베이터 안전기준」7.8.1에 따라 승강장 바닥 위?아래로 │

│    0.2 m(카문과 승강장문이 동시에 작동되는 문은 0.35 m)를 초과하지             │

│    않는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     자) 승강장 바닥의 조명이 「엘리베이터 안전기준」7.7.1에 따라 50 lx(자동차용 │

│    엘리베이터의 승강장 바닥 조명의 경우 150 lx) 이상인지 확인한다.             │

│     승강장 조도 ┌─┐ 예 ┌┐                                                 │

│                 │lx│    ││                                                 │

│                 └─┘    └┘                                                 │

│     차) 카가 잠금해제구간 밖에 있을 때「엘리베이터 안전기준」 7.9.3.4에 따라   │

│    승강장문이 100 ㎜ 열린 상태에서 자동으로 닫히고 잠기는지 확인한다.          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     카) 승강장문의 비상잠금해제가 「엘리베이터 안전기준」7.9.3.1에 따라        │

│    비상잠금해제 삼각열쇠를 사용하여 외부에서 잠금해제 할 수 있도록 되어        │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     타) 비상해제장치의 높이는「엘리베이터 안전기준」7.9.3.2에 따라 설치되어    │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     파) 잠금해제구간에서 「엘리베이터 안전기준」7.15.1에 따라 전원을 끄고 300  │

│    N 이하의 힘으로 카 문을 수동으로 열 수 있는지 확인한다.                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     하) 접이식 문이 열리는 것을 막는데 필요한 힘이 「엘리베이터 안전기준」     │

│    7.6.2.2.1마)에 따라 150 N을 초과하지 않는지 확인한다.                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     거) 카 문의 개방을 제한하기 위해 「엘리베이터 안전기준」7.15.2에 따라 카 문│

│    의 열림이 50 ㎜ 이상 열리지 않는지 확인한다.                                │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     너) 수직개폐식 문은 「엘리베이터 안전기준」7.6.2.3에 따라 설치되어 있는지  │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     더) 각 승강장문의 닫힘을 입증하는 접점이 개방되면「엘리베이터 안전기준」   │

│    7.9.4에 따라 잠금해제구간 밖의 카가 정지하고 움직이지 않는지 확인한다.      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     러) 승강장문의 닫힘 및 잠금 상태를 입증하는 장치는「엘리베이터 안전기준」  │

│    7.10에 따라 적합한지 확인한다.                                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     머) 카 문의 잠금장치가 「엘리베이터 안전기준」7.9.2에 따라 적합한지        │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     버) 카 문의 닫힘을 입증하는 전기안전장치가 「엘리베이터 안전기준」 7.13에  │

│    따라 적합한지 확인한다.                                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     서) 수동개폐식 문의 경우, 「엘리베이터 안전기준」7.7.2에 따라  카의 유무를  │

│    확인할 수 있는 수단이 설치되어 있는지 확인한다.                             │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     어) 자동차 진입방지장치가 설치된 경우「엘리베이터 안전기준」7.16 다)에 따라 │

│    공인기관의 시험에 합격한 제품인지 확인한다.                                 │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.5.5 로봇 탑승용 엘리베이터 무선 통신장치                                  │

│     가) 로봇 탑승용 엘리베이터 카 내부에 표시되는 내용과 글자 크기의 높이가    │

│    ?엘리베이터 안전기준? 14.11 나)에 따라 표시되었는지 확인한다.             │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 로봇 탑승용 엘리베이터에 설치된 무선통신장치가 ?엘리베이터 안전기준? │

│    14.11에 따라 설치되었는지 확인한다.                                         │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 로봇이 KS B 7317에 따라 공인기관에서 발급한 안전성 평가서를            │

│    구비하였는지 확인한다.                                                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.5.6 정상운전 제어                                                         │

│     가) 정상운전 제어가 ?엘리베이터 안전기준? 16.1.1.1에 따라 정상적으로     │

│    설치되었는지 확인한다.                                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) ?엘리베이터 안전기준? 16.1.1.3에 따라 시각적 표시 또는 신호가 카 내에 │

│    있는 사람이 엘리베이터가 어느 층에 정지했는지 알 수 있도록 설치되었는지     │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│1.6 매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상                                         │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.6.1 매다는 장치                                           해당없음 ┌┐   │

│                                                                         ││   │

│                                                                         └┘   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.6.1.1 로프 / 벨트                                            해당없음 ┌┐│

│                                                                            │││

│                                                                            └┘│

│     가) 본수                    설계┌─┐ 측정                                │

│                                     │본│                                     │

│                                     └─┘                                     │

│    ┌─┐                                                                      │

│    │본│                                                                      │

│    └─┘                                                                      │

│     나) 지름/두께                설계┌─┐ 측정                               │

│                                      │㎜│                                    │

│                                      └─┘                                    │

│    ┌─┐                                                                      │

│    │㎜│                                                                      │

│    └─┘                                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.6.1.2 로프 단말처리   해당없음 ┌┐                                       │

│                                     ││                                       │

│                                     └┘                                       │

│    카측 ┌┐, 균형추/평형추측 ┌┐                                             │

│         ││                  ││                                             │

│         └┘                  └┘                                             │

│     가) 로프의 단말부가 「엘리베이터 안전기준」9.2.3.1 및 9.2.3.2에 따라       │

│    고정되어 있는지 확인한다.                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 로프 간의 분산 하중이 「엘리베이터 안전기준」9.5.1에 따라 적합한지     │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.6.1.3 체인     해당없음                                                   │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 본수  설계 ┌┐ 측정                                                   │

│                    ││                                                        │

│                    └┘                                                        │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     나) 호칭번호 설계 ┌┐ 측정                                                │

│                       ││                                                     │

│                       └┘                                                     │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     다) 체인의 끝 부분이 「엘리베이터 안전기준」 9.2.4에 따른 지지대에 고정되어 │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 체인 간의 분산 하중이「엘리베이터 안전기준」 9.5에 따라 적합한지       │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.6.2 매다는 장치의 이완감지장치                                    해당없음 │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     매다는 장치에 이완감지장치 설치된 경우 「엘리베이터 안전기준」9.5.3에 따라 │

│    보호되는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.6.3 보상 수단 및 추가적인 보호조치                           해당없음 ┌┐│

│                                                                            │││

│                                                                            └┘│

│     가) 보상 수단 및 추가적인 보호조치가 「엘리베이터 안전기준」9.6에 적합한지 │

│    확인한다.                                                                   │

│                 설계 ┌┐ 확인 ┌┐ 예 ┌┐                                    │

│                      ││      ││    ││                                    │

│                      └┘      └┘    └┘                                    │

│     나) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우「엘리베이터 안전기준」9.6.1다)에 따라  │

│    작동하는지 확인한다.                                                        │

│                                                            해당없음 ┌┐ 예 ┌┐│

│                                                                     ││    │││

│                                                                     └┘    └┘│

│     다) 보상 로프가 설치된 경우 「엘리베이터 안전기준」9.6.2에 따라 적합한지   │

│    확인한다.                                                                   │

│                                                            해당없음 ┌┐ 예 ┌┐│

│                                                                     ││    │││

│                                                                     └┘    └┘│

├────────────────────────────────────────┤

│    1.6.4 권상/제동     해당없음                                                │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 오버밸런스율이「엘리베이터 안전기준」13.2.1.3에 따라 적합한지 확인한다.│

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │% │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     나) 카에 125% 부하 시「엘리베이터 안전기준」13.2.2.2.1에 따라 브레이크     │

│    작동에 의해 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.                               │

│    감속도 ┌─┐ 예 ┌┐                                                       │

│           │g │    ││                                                       │

│           └─┘    └┘                                                       │

│     다) 하나의 브레이크가 비활성화된 상태에서 「엘리베이터                     │

│    안전기준」13.2.2.2.1에 따라 정격속도 및 정격하중으로 하강하는 카(또는       │

│    무부하 상태로 상승하는 카)를 감속, 정지 및 정지상태로 유지시키는지          │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 「엘리베이터 안전기준」13.2.2.2.9에 따른 적재하중을 카에 싣고 브레이크 │

│    를 수동 개방 할 경우, 카가 인접 층으로 이동 가능한지 확인한다.              │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     마) 로프 권상이 「엘리베이터 안전기준」9.3.1에 따라 적합한지 다음과 같이   │

│    확인한다.                                                                   │

│       1) 125%로 적재될 때 승강장 바닥 높이에서 미끄러짐이 없는지 확인한다.     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│       2) 무부하의 정격속도로 상승운행 중 비상정지 시켜 로프와 도르래간 과도한  │

│    미끄러짐 없는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│       3) 125%로 적재된 상태에서 정격속도로 하강운행 중 비상정지 시켜 로프와    │

│    도르래간 과도한 미끄러짐 없는지 확인한다.                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 카 또는 균형추가 완충기를 완전히 누르고 있을 때 「엘리베이터 안전기준」 │

│    9.3.1다)에 따라 로프가 미끄러지거나 구동기가 정지하는지 확인한다.           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│1.7. 안전회로                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.7.1 안전접점 및 회로                                                      │

│     가) 파이널 리미트 스위치가 「엘리베이터 안전기준」16.2에 따라 설치되고     │

│    작동상태가 적합한지 확인한다.                                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 정지장치가「엘리베이터 안전기준」16.1.11에 따른 장소에 설치되고,       │

│    작동상태가 적합한지 확인한다.                                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 기계적으로 직접 연결되지 않은 승강장 문짝의 경우「엘리베이터 안전기준」 │

│    7.11.2에 따른 모든 문짝에 전기안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.          │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 로프 또는 체인이 비정상적으로 늘어난 경우, 「엘리베이터 안전기준」     │

│    9.5.3에 따른 이완감지장치가 설치되어 있는지 확인한다.                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     마) 완충기 행정을 감소하기 위한 전기적 강제감속 시스템이 설치된 경우       │

│    「엘리베이터 안전기준」16.1.3에 따라 최상층 및 최하층에 도착하기 전에       │

│    감속되는지 확인한다.                                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     바) 전기안전장치가 「엘리베이터 안전기준」15.2에 따라 작동될 경우 카의     │

│    움직임이 방지되는지 확인한다.                                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│1.8 카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호                          │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.8.1 카 추락방지안전장치     해당없음                                      │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 추락방지안전장치가 균일하게 분포된 부하와 특정한 속도 초과로           │

│    과속조절기가 작동되면 하강방향으로 움직이는 카를 정지시키는지 확인한다.     │

│        1) 권상구동식의 즉시 작동형은 정격하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도) │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│        2) 유압구동식의 즉시 작동형은 125%의 하중과 정격속도(필요한 경우        │

│    점검속도)                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│        3) 권상구동식의 점차 작동형은 125%의 정격하중과 정격속도(필요한 경우    │

│    점검속도)                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│        4) 포지티브 구동식 및 유압구동식(화물용 제외)의 점차 작동형은 100%의    │

│    하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도)                                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│        5) 유압구동식 화물용의 점차 작동형은 125%의 정격하중(125%의             │

│    정격하중은 표 5의 정격하중을 초과할 수 없음)과 정격속도(필요한 경우         │

│    점검속도)                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 카의 수평도가 「엘리베이터 안전기준」8.3.2.1에 따라 5 %를 초과하지     │

│    않는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 추락방지안전장치 작동 시 「엘리베이터 안전기준」10.2.1.5에 따라        │

│    전기안전장치가 작동하는지 확인한다.                                         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.8.2 카측 과속조절기     해당없음                                          │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「엘리베이터                         │

│    안전기준」10.2.2.1.6가)에 따라 엘리베이터가 정지되는지 확인한다.            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「엘리베이터 안전기준」10.2.2.1.5에 따라 │

│    봉인되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 로프 지름이 인증서와 부합하는지 확인한다.                              │

│    과속조절기 로프의 지름┌─┐ 예 ┌┐                                        │

│                          │㎜│    ││                                        │

│                          └─┘    └┘                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.8.3 균형추 또는 평형추측의 추락방지안전장치      해당없음                 │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 다음의 속도로 빈 카를 운전하면서 추락방지안전장치가 하강하는 균형추/평 │

│    형추를 정지시키는지 확인한다.                                               │

│        1) 즉시 작동형은 정격속도(필요한 경우 점검속도)         해당없음 ┌┐ 예 │

│                                                                         ││   │

│                                                                         └┘   │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│        2) 점차 작동형은 정격속도(필요한 경우 점검속도)         해당없음 ┌┐ 예 │

│                                                                         ││   │

│                                                                         └┘   │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     나) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.8.4 균형추 또는 평형추 측 과속조절기     해당없음                         │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 설치된 경우, 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「엘리베이터 안전기준」 │

│    10.2.2.1.6가)에 따라 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「엘리베이터 안전기준」 10.2.2.1.5에 따라 │

│    봉인되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 로프의 지름이 인증서와 부합하는지 확인한다.                            │

│    과속조절기 로프의 지름 ┌─┐ 예 ┌┐                                       │

│                           │㎜│    ││                                       │

│                           └─┘    └┘                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.8.5 멈춤 쇠 장치     해당없음                                             │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 멈춤 쇠 장치가 균일하게 분포된 125% 하중으로 하강하는 정격속도의 카를  │

│    정지시키는지 확인한다.                                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지장이 없는지  확인한다.                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 멈춤 쇠 장치가 「엘리베이터 안전기준」10.5.9, 10.5.9.1 및 10.5.9.2에   │

│    따른 위치에 있을 때 운행되지 않는지 확인한다.                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 멈춤 쇠 장치가 「엘리베이터 안전기준」 12.1.3 및 10.5.3에 따라         │

│    엘리베이터가 운행할 때 지지대와 간격이 적합한지 확인한다.                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 멈춤 쇠 장치에 에너지 분산형 완충기가 설치된 경우「엘리베이터          │

│    안전기준」 10.5.10에 따라 적합한지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.8.6 전기적 크리핑 방지시스템     해당없음                                 │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     전기적 크리핑 방지시스템이 「엘리베이터 안전기준」 16.1.10에 따라          │

│    작동되는지 확인한다.                                                        │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.8.7 카의 상승과속방지장치                                                 │

│     가) 카의 상승과속방지장치가 빈 카에서 정격속도를 초과하는 경우 「엘리베이터 │

│    안전기준」10.6에 따라 작동하는지 확인한다.                                  │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 카의 상승과속방지장치가 「엘리베이터 안전기준」 10.6.5에 따라 작동 시  │

│    전기안전장치에 의해 카가 정지되는지 확인한다.                               │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.8.8 카의 문열림출발방지장치                                               │

│     가) 카의 문열림출발방지장치가 「엘리베이터 안전기준」 10.7.3에 따라        │

│    자체감시가 작동하는지 확인한다.                                             │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 「엘리베이터 안전기준」 10.7.5에 따라 보호거리 내에서 카를 정지시키는지 │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 「엘리베이터 안전기준」 10.7.8에 따라 전기안전장치에 의해 엘리베이터를 │

│    정지시키는지 확인한다.                                                      │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│1.9.  주행성능 측정                                                             │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.9.1 일반적인 주행시험                                                     │

│     가) 주전원 전류가 최대 부하에서 전동기가 지정된 전류 값 이내에 있는지 확인 │

│    한다.                                                                       │

│    설계 ┌─┐ / 측정 ┌─┐                                                   │

│         │A │        │A │                                                   │

│         └─┘        └─┘                                                   │

│     나) 카가 주행하는 중간지점에서 카의 속도와 모터의 전류를 측정하고 기록한다.│

│    ┌────┬──┬────┬────┬─────┬────┬─────┬────┐│

│    │카의    │운행│속도(㎧)│전류(A) │착상속도(<│재착상  │점검운전  │비상운전││

│    │부하상태│방향│        │        │0.8㎧)    │(<0.3㎧)│(<0.63㎧) │(<0.3㎧)││

│    ├────┼──┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤│

│    │무부하  │상승│        │        │          │        │          │        ││

│    │        ├──┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤│

│    │        │하강│        │        │          │        │          │        ││

│    ├────┼──┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤│

│    │오버밸런│상승│        │        │          │        │          │        ││

│    │스율    ├──┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤│

│    │        │하강│        │        │          │        │          │        ││

│    ├────┼──┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤│

│    │정격하중│상승│        │        │          │        │          │        ││

│    │        ├──┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤│

│    │        │하강│        │        │          │        │          │        ││

│    └────┴──┴────┴────┴─────┴────┴─────┴────┘│

│     다) 권상구동 엘리베이터의 경우, 「엘리베이터 안전기준」 13.2.4에 따라      │

│    주행구간의 중간에서 측정한 속도가 정격속도의 92~105 % 이내인지              │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 유압식 엘리베이터의 경우, 「엘리베이터 안전기준」 13.3.8에 따른        │

│    주행구간 중간에서 측정한 속도가 정격속도(빈 카의 상승, 정격하중을 실은      │

│    카의 하강)의 8%를 초과하지 않는지 확인한다.                                 │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     마) 착상 정확도가 「엘리베이터 안전기준」 16.1.1.4에 따라 모든 승강장에서  │

│    ±10 ㎜ 이내이고, 적재 또는 하역 중에는 ±20 ㎜ 이내인지 확인한다.          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.9.2 유압시스템의 점검      해당없음                                       │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 최상층에 있는 카의 전부하 압력을 확인한다.                             │

│    전부하 압력 ┌──┐                                                        │

│                │bar │                                                        │

│                └──┘                                                        │

│     나) 릴리프 밸브가 「엘리베이터 안전기준」13.3.5.3.2에 따라 전 부하 압력의  │

│    140%에서 작동하는지 확인한다.                                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 전 부하 압력의 200 %를 유압시스템에 5분 동안 가할 경우 누유에 의한     │

│    압력저하가 없는지 확인한다.                                                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 부하 압력의 200% 시험 후 유압 시스템에 지장이 없는지 확인한다.         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 로프 또는 체인이 늘어지기 전에「엘리베이터 안전기준」 13.3.9.1.5에 따라 │

│    더 이상 하강하지 않도록 자동으로 정지하는지 확인한다.                       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 유압유의 온도감지장치가 「엘리베이터 안전기준」 14.4.4에 따라 적합한지  │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     사) 카가 과속으로 하강할 때 럽처밸브 또는 유량제한기가 「엘리베이터        │

│    안전기준」 10.3 및 10.4에 따라 균일한 정격하중의 카를 정지 시키는지         │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│1.10. 보호장치                                                                  │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.10.1 전동기의 보호                                                        │

│     권상 및 포지티브 구동방식에서 온도감지장치가 「엘리베이터                  │

│    안전기준」14.4.3에 따라 적합한지 확인한다.                                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.10.2 승강장문?카문 및 기타 전동기의 보호해당없음 ┌┐                    │

│                                                        ││                    │

│                                                        └┘                    │

│     승강장문ㆍ카문 및 기타 전동기가 「엘리베이터 안전기준」 14.4.2에 따라 보호 │

│    되는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.10.3 전동기 구동시간 제한장치                                             │

│     전동기 구동시간 제한장치가 「엘리베이터 안전기준」 13.2.7 또는 13.3.10에   │

│    따라 적합한지 확인한다.                                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.10.4 조명 및 콘센트의 보호                                                │

│     모든 조명 및 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」 14.7.1 및 14.8.3에 따라      │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│1.11. 전기적 보호                                                               │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.11.1 절연저항                                                             │

│     가) 전동기의 절연저항이 「엘리베이터 안전기준」 14.1.3에 따라 적합한지     │

│    확인한다.                                                                   │

│    전동기 절연저항 ┌─┐ 예 ┌┐                                              │

│                    │㏁│    ││                                              │

│                    └─┘    └┘                                              │

│     나) 조명장치의 절연저항이 「엘리베이터 안전기준」 14.1.3에 따라 적합한지   │

│    확인한다.                                                                   │

│    조명장치 절연저항 ┌─┐ 예 ┌┐                                            │

│                      │㏁│    ││                                            │

│                      └─┘    └┘                                            │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.11.2 접지                                                                 │

│     엘리베이터의 모든 활성상태의 전기부품과 주 접지단자 사이의 전기적 연속성이 │

│    「엘리베이터 안전기준」 14.9에 따라 보호되는지 확인한다.                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.11.3 전기배선                                                             │

│     가) 이동케이블을 포함한 전기배선이 「엘리베이터 안전기준」14.6.1 및        │

│    14.6.2에 따라 적합한지 확인한다.                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 제조시방에 따라 EMC 적합배선이 설치되어 있는지 확인한다.           예  │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     다) 제어패널 및 기타 전기장치가 「엘리베이터 안전기준」6.6.5.1.2,          │

│    14.1.2.2가) 및 14.6.3.4에 따라 IP 2X 이상으로 보호되는지 확인한다.          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 제어패널 및 기타 전기장치에 「엘리베이터 안전기준」14.1.2에 따라 직접  │

│    접촉에 대하여 보호되는지 확인한다.                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 전기배선의 늘어짐 및 손상을 확인하고, 모든 접지선이 「엘리베이터       │

│    안전기준」14.1.3에 따라 연결되어 있는지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 바이패스 장치가「엘리베이터 안전기준」 16.1.8에 따라 적합한지 확인한다.│

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│1.12. 기술서류                                                                  │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.12.1 기술서류                                                             │

│     엘리베이터에 대한 사용 설명서가 있는지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│1.13. 장애인용 엘리베이터 추가 요건                                  해당없음   │

│┌┐                                                                            │

│││                                                                            │

│└┘                                                                            │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.13.1 승강장의 공간                                                        │

│     가) 승강장 전면의 활동공간이「엘리베이터 안전기준」 17.1.2.1에 따라        │

│    확보되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 승강장 바닥과 카 바닥의 틈새가「엘리베이터 안전기준」 17.1.2.2에 따라   │

│    0.03 m 이하인지 확인한다.                                                   │

│     ┌─┐ 예 ┌┐                                                             │

│     │m │    ││                                                             │

│     └─┘    └┘                                                             │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.13.2 카 및 출입문  크기                예                                 │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│      카 크기 및 출입문 치수를 확인한다.                                        │

│     가) 카의 폭(1.6 m 이상)               설계 ┌─┐ 측정                     │

│                                                │m │                          │

│                                                └─┘                          │

│    ┌─┐                                                                      │

│    │m │                                                                      │

│    └─┘                                                                      │

│     나) 카의 깊이(1.35 m 이상)           설계 ┌─┐ 측정                      │

│                                               │m │                           │

│                                               └─┘                           │

│    ┌─┐                                                                      │

│    │m │                                                                      │

│    └─┘                                                                      │

│     나) 출입문의 통과 폭(0.8 m 이상)     설계 ┌─┐ 측정 ┌─┐               │

│                                               │m │      │m │               │

│                                               └─┘      └─┘               │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.13.3 조작설비                                                             │

│     가) 호출버튼, 조작반, 통화장치 등의 조작설비가 「엘리베이터 안전기준」     │

│    17.1.4.1에 따른 위치에 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 휠체어 사용자용 조작반이 「엘리베이터 안전기준」 17.1.4.2에 따라       │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 조작반, 통화장치 등에 「엘리베이터    │

│    안전기준」 17.1.4.3 및 17.1.4.4에 따라 점자표시가 있는지 확인한다.          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.13.4 기타 설비                                                            │

│     가) 카 내 수평손잡이가 「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.1에 따라 적합하게    │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 거울이 설치된 경우「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.2에 따라 적합하게     │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 승강장 점멸등 및 음성신호장치, 카 내 표시장치가「엘리베이터 안전기준」 │

│    17.1.5.3에 따른 설치되어 있는지 확인한다.                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 호출버튼 또는 등록버튼에 의하여 카가 승강장문에 도착하면 「엘리베이터  │

│    안전기준」 17.1.5.4에 따라 10초 이상 열린 상태로 대기하는지 확인한다.       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 승강장의 점형블럭이 「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.5에 따라 설치되어   │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 카 내부의 층수 버튼을 누르면 점멸등 표시 및 음성안내가 「엘리베이터    │

│    안전기준」 17.1.5.6에 따라 동작되는지 확인한다.                             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     사) 카 내 조명이 「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.7에 따라 150 lx 이상인지   │

│    확인한다.                                                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │lx│    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│1.14 소방구조용 엘리베이터 추가요건                                   해당없음  │

│┌┐                                                                            │

│││                                                                            │

│└┘                                                                            │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.14.1 건축물의 요건                                                        │

│     가) 승강장문 전면이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.2에 따라 방화구획 되어    │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 승강로 및 기계류 공간이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.2에 따라          │

│    내화규정에 충족하는지 확인한다.                                             │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 소방운전 시 「엘리베이터 안전기준」 17.2.3.2에 따라 모든 출입구마다    │

│    정지하는지 확인한다.                                                        │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     라) 카의 크기 및 출입구 폭이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.3.3에 따라       │

│    설치되어 있는 확인한다.                                                     │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     마) 운행속도가 「엘리베이터 안전기준」 17.2.3.4에 따라 적합한지 확인한다.  │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     바) 연속되는 상ㆍ하 승강장문의 문턱간 사이가 7 m 초과한 경우, 「엘리베이터 │

│    안전기준」 17.2.3.5에 따라 비상문이 설치되었는지 확인한다.                  │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.14.2 전기장치의 물에 대한 보호                                            │

│     가) 승강로 내 전기설비가 「엘리베이터 안전기준」 17.2.4에 따라 물에 대한   │

│    보호가 되어 있는지 확인한다.                                                │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 피트 침수를 방지하는 보호수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.4.4 및    │

│    14.2.4.5에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.14.3 소방관의 구출                                                        │

│     가) 비상구출문이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.1, 17.2.5.2에 따라 설치되어 │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 카 외부 구출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.3에 따라 설치되어    │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 자체 탈출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.4에 따라 설치되어 있는지 │

│    확인한다.                                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.14.4 제어 시스템                                                          │

│     가) 소방운전 스위치가 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.1에 따른 위치에       │

│    설치되고, 알림표지가 부착되어 있는지 확인한다.                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 소방운전 스위치가 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.2에 따라 작동되는지   │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 1단계 및 2단계 조건 하에 모든 안전장치가 「엘리베이터 안전기준」       │

│    17.2.8.3에 따라 작동하는지 확인한다. (비접촉 문닫힘안전장치 무효화)         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 소방운전 호출이 지연되지 않도록 「엘리베이터 안전기준」                │

│    17.2.8.7사),아)에 따라 경보음 및 기능이 작동하는지 확인한다.                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 1단계 운전(우선 호출)이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.7에 따라 수동   │

│    또는 자동으로 시작되는지 확인한다.                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 1단계 운전 시 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.7에 따라 적합한지 다음    │

│    사항을 확인한다.                                                            │

│        1) 승강장 호출 및 카 내의 등록버튼이 작동되지 않고, 미리 등록된 호출이  │

│    취소되는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│        2) 문 열림 버튼과 비상통화 버튼의 작동이 가능한지 확인한다.             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│        3) 소방 활동 통화시스템이 작동되는지 확인한다.                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│        4) 비접촉 문닫힘안전장치가 무효화되는지 확인한다.                       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│        5) 소방관 접근 지정 층에 카가 도착하면 카 문과 승강장문이 열린 상태로   │

│    계속 유지되는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│        6) 승강로와 기계실 조명이 자동점등 되는지 확인한다.                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     사) 2단계 운전 시 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.8에 따라 적합한지 다음    │

│    사항을 확인한다.                                                            │

│        1) 카 내의 운전 시 새로운 층 등록이 가능하고 미리 등록된 층이 취소되는지 │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│        2) 카 등록버튼 또는 문 닫힘 버튼을 지속적으로 문이 누르면 닫히고, 문이  │

│    완전히 닫히기 전에 버튼을 놓으면 문이 자동으로 다시 열리는지                │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│        3) 문 열림 버튼을 지속적으로 누르면 문이 열리고, 문이 완전히 열리기 전에 │

│    버튼을 놓으면 문이 자동으로 다시 닫히는지 확인한다.                         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│        4) 카 내 소방운전 키 스위치가 설치된 경우,’0’의 위치에서 제거되고 그  │

│    기능이 적합한지 확인한다.                                                   │

│     해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                      │

│              ││    ││                                                      │

│              └┘    └┘                                                      │

│        5) 소방운전 스위치가’0’으로 전환 시 소방관 접근 지정 층 복귀 후       │

│    정상운전 되는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     아) 소방구조용 엘리베이터가 2개의 출입구를 갖는 경우 「엘리베이터          │

│    안전기준」 17.2.8.9에 따라 적합한지 확인한다.                               │

│     해당없음 ┌┐                                                              │

│              ││                                                              │

│              └┘                                                              │

│        1) 2개의 카 출입문이 있는 경우,「엘리베이터 안전기준」17.2.2.3에 따라   │

│    소방운전 시 출입문이 동시에 열리지 않는지 확인한다.                         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│        2) 카의 조작반이 카 문 출입구 근처에 각각 위치하고, 승강장의 방화구획된 │

│    로비와 소방관 접근 지정 층의 로비와 같은 측면에 위치한 소방구조용 카        │

│    조작반에 알림표지가 부착되어 있는지 확인한다.                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│        3) 1단계 운전 시 일반용 조작반이 무효화되고, 2단계 시작과 동시에        │

│    소방구조용 조작반이 작동하는지 확인한다.                                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.14.5 전원공급                                                             │

│     가) 엘리베이터 및 조명의 전원공급시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.9에 │

│    따라 주전원과 보조전원으로 구성되어 있는지 확인한다.                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 보조전원 공급장치가 「엘리베이터 안전기준」 17.2.9.2에 따라 적합한지   │

│    확인한다.                                                                   │

│    ┌┐ 개별,  ┌┐ 자가,  ┌┐ 다중                                           │

│    ││        ││        ││                                                │

│    └┘        └┘        └┘                                                │

│        1) 소방구조용 엘리베이터 전 대수를 동시에 운행시킬 수 있는 충분한 전력  │

│    용량인지 확인한다.                                                          │

│     전력용량 ┌─┐ 예 ┌┐                                                    │

│              │kW│    ││                                                    │

│              └─┘    └┘                                                    │

│        2) 60초 이내에 자동 공급되고 2시간 이상 운행시킬 수 있는지 확인한다.    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.14.6 카 및 승강장 설비                                                    │

│     가) 카와 승강장의 제어관련 시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.11에 따라 │

│    보호되는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 소방 활동 통화시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.12에 따라 설치되어 │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│1.15 피난용 엘리베이터 추가요건       해당없음                                  │

│┌┐                                                                            │

│││                                                                            │

│└┘                                                                            │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.15.1 건축물의 요건                                                        │

│     가) 피난용 엘리베이터가 「엘리베이터 안전기준」 17.3.2에 따라 통제자의     │

│    직접적인 조작아래에서 운행되는지 확인한다.                                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 카의 크기 및 정격하중이 「엘리베이터 안전기준」 17.3.2.4에 따라        │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 승강로 내부가 「엘리베이터 안전기준」 17.3.2.5에 따라 연기가 침투되지  │

│    않는 구조인지 자체시험 성적서 등으로 확인한다.                              │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.15.2 전기장치의 물에 대한 보호                                            │

│     가) 승강로 내 전기설비가 「엘리베이터 안전기준」 17.3.3에 따라 물에 대한   │

│    보호되어 있는지 확인한다.                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 피트 침수를 방지하는 보호수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.4.4 및    │

│    14.2.4.5에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.                          │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.15.3 카에 갇힌 이용자의 구출                                              │

│     피난호출 및 피난운전 중 고장이나 결함으로 승강로 중간에 정지한 경우, 외부  │

│    구출수단 및 자체 탈출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.3.4.1에 따라         │

│    적합한지  다음 사항을 확인한다.                                             │

│     가) 비상구출문이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.1, 17.2.5.2에 따라 설치되어 │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 카 외부 구출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.3에 따라 설치되어    │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 자체 탈출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.4에 따라 설치되어 있는지 │

│    확인한다.                                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     라) 연속되는 상ㆍ하 승강장문의 문턱간 사이가 7 m 초과한 경우, 「엘리베이터 │

│    안전기준」 17.2.3.5에 따라 비상문이 설치되었는지 확인한다.                  │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.15.4 제어 시스템                                                          │

│     가) 피난호출 스위치 및 피난운전 스위치가 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5에  │

│    따라 적합한지 확인한다.                                                     │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 피난호출 및 피난운전 작동 시 안전장치가 「엘리베이터 안전기준」        │

│    17.3.5.4에 따라 작동되는지 확인한다. (문닫힘안전장치는 제외)                │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 피난호출 작동 시 제어시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.7에 따라  │

│    적합한지 다음 사항을 확인한다.                                              │

│        1) 승강장 호출 및 카 내의 등록버튼이 작동되지 않고, 미리 등록된 호출이  │

│    취소되는지 확인한다.                                                        │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│        2) 문 열림 버튼과 비상통화시스템의 작동이 가능한지 확인한다.            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│        3) 피난 층에 카가 도착하면 카 문 및 승강장문이 열린 상태로 유지되는지   │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│        4) 승강로와 기계실 조명이 자동으로 점등되는지 확인한다.                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 피난운전 작동 시 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.8에 따라 적합한지 다음 │

│    사항을 확인한다.                                                            │

│        1) 피난운전이 통제자에 의해 카 내 조작반에서만 운전되고,                │

│    피난운전스위치에 의해 작동되는지 확인한다.                                  │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│        2) 피난운전 스위치가’해제’위치에서만 제거되고, 그 기능이 적합한지     │

│    확인한다.                                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│        3) 피난운전으로 전환되면, 카 내?승강장 및 방재실에”피난운전 중”표시가 │

│    명확히 나타나는지 확인한다.                                                 │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│        4) 피난 층에 도착 후 문 열림 대기시간이 15초 이상인지 확인한다.         │

│     해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                      │

│              ││    ││                                                      │

│              └┘    └┘                                                      │

│        5) 피난운전 스위치가”해제”위치로 전환되면 자동으로 지정된 피난층으로  │

│    복귀되는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 피난운전 운행이 중단된 경우 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.9에 따라 각 │

│    층 승강장에 시각?청각적으로 안내되는지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.15.5 카 및 승강장 설비                                                    │

│     가) 지정된 피난층에 「엘리베이터 안전기준」 17.3.6.1에 따른 카 위치        │

│    표시기가 설치되어 있는지 확인한다.                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 피난 활동 통화시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.3.7에 따라 적합하게  │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│1.16 표시 등                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 견고하게 부착되어 │

│    있는지 여부 또는 부착할 수 있도록 준비되어 있는지 확인한다.                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│1.17 개별승강기안전인증을 받은 엘리베이터의 추가요건       해당없음             │

│┌┐                                                                            │

│││                                                                            │

│└┘                                                                            │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.17.1 주행성능 측정                                                        │

│     정격하중을 적재한 상태에서 최하층부터 최상층까지 10회 왕복운행을 한 후     │

│    주행 중 소음 및 진동값을 기록한다.                                          │

│    소음 ┌───┐  진동(X축/Y축/Z축) ┌───────────────┐ 예    │

│         │dB(A) │                    │       gal/       gal/        │       │

│         └───┘                    │gal                           │       │

│                                       └───────────────┘       │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    1.17.2 추락방지안전장치 작동시험                                            │

│     정격하중과 정격속도로 1.8.1 및 1.8.3에 따른 추락방지안전장치 작동시험을    │

│    실시하여 적합한지 확인한다.                                                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│[지적사항]                                                                      │

└────────────────────────────────────────┘

  2. 경사형 엘리베이터 설치검사기준                                                 

   ※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.  

┌────────────────────────────────────────┐

│2.1 기본제원(해당되는 모든 사항을 작성한다)                                     │

│                                                                                │

│? 현장명                                 ? 제조업체명 또는 수입업체명         │

│┌┐                                      ┌┐                                  │

│││                                      ││                                  │

│└┘                                      └┘                                  │

│? 호기(설치위치)                         ? 승강기번호                         │

│┌┐                                      ┌┐                                  │

│││                                      ││                                  │

│└┘                                      └┘                                  │

│? 승강기 인증번호                        ? 모델명/제품명                      │

│┌┐                                      ┌┐                                  │

│││                                      ││                                  │

│└┘                                      └┘                                  │

│                                                                                │

│? 승강기의 종류(용도)                                                          │

│┌─────────────────────────────────────┐  │

││ □ 승객용     □ 전망용      □ 병원용      □ 장애인용      □ 승객화물 │  │

││용   □ 화물용     □ 자동차용                                            │  │

│└─────────────────────────────────────┘  │

│                                                                                │

│? 운행층수(전체)     ┌┐                ? 전원공급                           │

│                      ││                                                      │

│                      └┘                                                      │

│                                                                                │

│ ? 정면              ┌┐                 ? 전압(V)           ┌┐            │

│                      ││                                      ││            │

│                      └┘                                      └┘            │

│                                                                                │

│ ? 후면              ┌┐                 ? 주파수(㎐)        ┌┐            │

│                      ││                                      ││            │

│                      └┘                                      └┘            │

│                                                                                │

│ ? 측면              ┌┐                ? 정격속도(㎧)       ┌┐            │

│                      ││                                      ││            │

│                      └┘                                      └┘            │

│                                                                                │

│? 정격하중(㎏)       ┌┐                ? 출입문개폐방식     ┌┐            │

│                      ││                                      ││            │

│                      └┘                                      └┘            │

│                                                                                │

│? 적용인승           ┌┐                ? 운행거리(m)       ┌┐             │

│                      ││                                     ││             │

│                      └┘                                     └┘             │

│                                                                                │

│? 경사도          ┌─┐                 ? 기어형식      ┌──────┐     │

│                   │?│                                  │WG,HG,GL,Etc│     │

│                   └─┘                                  └──────┘     │

│                                                                                │

│? 기계실 위치                                                                  │

│┌───────────────────────────────────┐      │

││□ 승강로 상부     □ 승강로 아래     □ 승강로 측면     □ 기타 위치 │      │

│└───────────────────────────────────┘      │

├────────────────────────────────────────┤

│위의 모든 사항은 제출된 서류에 기록된 정보와 일치하는지 확인한다.               │

│예 ┌┐                                                                         │

│   ││                                                                         │

│   └┘                                                                         │

└────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────┐

│2.2 안전부품(해당하는 모든 사항을 작성한다.)                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.2.1 제어반                                                                │

│     가) 제어반의 외부에서 수행된 모든 시험을 확인한다.                         │

│        예 ┌┐                                                                 │

│           ││                                                                 │

│           └┘                                                                 │

│     나) 제어반의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.2.2 구동기    해당없음                                                    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 구동기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                          │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

│     나) 구동기의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.2.3 카측 과속조절기                                                       │

│    가) 과속조절기가 정상적으로 설치되고 작동속도가 정확한지 확인한다.          │

│       예 ┌┐                                                                  │

│          ││                                                                  │

│          └┘                                                                  │

│     나) 과속조절기의 안전인증표시를 확인한다.                                  │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.2.4 균형추/평형추측 과속조절기                                 해당없음   │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 과속조절기가 정상적으로 설치되고 작동속도가 정확한지 확인한다.         │

│       예 ┌┐                                                                  │

│          ││                                                                  │

│          └┘                                                                  │

│     나) 과속조절기의 안전인증표시를 확인한다.                                  │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.2.5 카측 추락방지안전장치    해당없음                                     │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                │

│        예 ┌┐                                                                 │

│           ││                                                                 │

│           └┘                                                                 │

│     나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.                            │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.2.6 균형추/평형추측 추락방지안전장치                             해당없음 │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                │

│        예 ┌┐                                                                 │

│           ││                                                                 │

│           └┘                                                                 │

│     나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.                            │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.2.7 상승과속방지장치                                                      │

│     가) 상승과속방지장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                │

│       예 ┌┐                                                                  │

│          ││                                                                  │

│          └┘                                                                  │

│     나) 상승과속방지장치의 안전인증표시를 확인한다.                            │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.2.8 문열림출발방지장치                                                    │

│     가) 문열림출발방지장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 문열림출발방지장치의 안전인증표시를 확인한다.                          │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.2.9 매다는 장치                                                 해당없음  │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 매다는 장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 매다는 장치의 안전인증표시를 확인한다.                                 │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.2.10 출입문 조립체                                                        │

│     가) 출입문 조립체가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 출입문 조립체의 안전인증표시를 확인한다.                               │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.2.11 출입문 잠금장치                                                      │

│     가) 출입문 잠금장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                 │

│        예 ┌┐                                                                 │

│           ││                                                                 │

│           └┘                                                                 │

│     나) 모든 출입문 잠금장치의 안전인증표시를 확인한다.                        │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.2.12 카측 완충기                                                          │

│     가) 카측 완충기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                     │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 완충기의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.2.13 균형추측 완충기                                                      │

│     가) 균형추측 완충기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                 │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 완충기의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.2.14 비상통화장치                                                         │

│     가) 비상통화장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 비상통화장치의 안전인증표시를 확인한다.                                │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

│     다) 비상통화장치가 설치 높이가 「경사형 엘리베이터 안전기준」15.2.3.4에 따 │

│    라 적합하게 설치되었는지 확인한다.                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.2.15 이동케이블                                                           │

│     가) 이동케이블이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 이동케이블의 안전인증표시를 확인한다.                                  │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│2.3. 기계류 공간_일반사항(해당하는 모든 사항에 체크하시오)                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.1 적용방식(해당하는 모든 사항을 확인한다.)                              │

│                                                                                │

│     기계실 내 기계류                ┌┐ 2.3.2  참조                           │

│                                     ││                                       │

│                                     └┘                                       │

│                                                                                │

│     승강로 내의 기계류                                                         │

│                                                                                │

│      승강로 내의 작업구역           ┌┐ 2.3.3.1 참조                          │

│                                     ││                                       │

│                                     └┘                                       │

│                                                                                │

│      카상부 또는 카의 작업구역      ┌┐ 2.3.3.2 참조                          │

│                                     ││                                       │

│                                     └┘                                       │

│                                                                                │

│      피트내의 작업구역              ┌┐ 2.3.3.3 참조                          │

│                                     ││                                       │

│                                     └┘                                       │

│                                                                                │

│      승강로 플랫폼 위의 작업구역    ┌┐ 2.3.3.4 참조                          │

│                                     ││                                       │

│                                     └┘                                       │

│                                                                                │

│      승강로 외부의 작업구역         ┌┐ 2.3.3.5 참조                          │

│                                     ││                                       │

│                                     └┘                                       │

│                                                                                │

│     승강로 외부의 기계류            ┌┐ 2.3.4  참조                           │

│                                     ││                                       │

│                                     └┘                                       │

│                                                                                │

│     풀리공간                                                                   │

│                                                                                │

│     풀리실                          ┌┐ 2.3.5.1 참조                          │

│                                     ││                                       │

│                                     └┘                                       │

│                                                                                │

│      승강로 내의 풀리실             ┌┐ 2.3.5.2 참조                          │

│                                     ││                                       │

│                                     └┘                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.1.1 주 개폐기                                                           │

│     가) 주 개폐기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.4.3에 따른 장소에        │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 주개폐기를 차단한 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.4.4에 따라   │

│    잠글 수 있는 구조인지 확인한다.                                             │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 주 개폐기 차단 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.4.1에 따라         │

│    작동되는지 확인한다.                                                        │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     라) 주 개폐기에「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.4.4에 따라 신속하게 접근  │

│    할 수 있고, 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우 쉽게 식별되는지 확인한다.      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.1.2 접근 및 출입                                                        │

│     가) 기계류 공간의 접근/출입수단(계단, 사다리, 피트 출입문)이「경사형       │

│    엘리베이터 안전기준」 6.7.4.2 및 7.2.2에 따라 적합한지 확인한다.            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 승강로, 기계실ㆍ기계류 공간, 풀리실 및 관련 작업구역의 접근통로가      │

│    「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.1 및 7.2.1에 따라 개인적인 공간을          │

│    경유하지 않고  접근 가능한지 확인한다.                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.1.3 안전표시                                                            │

│     가) 표시 및 주의사항 등이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 16.2.5에 따라     │

│    식별/부착되어 있는지 확인한다.                                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 보호조치가 필요 없는 매끄럽고 둥근 부품(권상도르래, 수동핸들, 브레이크 │

│    드럼 등)의 경우 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.11에 따라 부분적으로      │

│    노란색 페인트칠이 되어 있는지 확인한다.                                     │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.1.4 구동방식                                                            │

│     설치된 구동방식(권상, 포지티브 등)을 확인한다.                             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.1.5 제어방식                                                            │

│     설치된 제어방식을 확인한다.                                                │

│    제어방식 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.1.6 비상운전 및 작동시험을 위한 장치                                    │

│     가) 승강로 내에 구동기 작업공간이 있는 경우, 비상운전 및 작동시험을 위한   │

│    장치가「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.6.1에 따라 승강로 외부에             │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 패널에는 비상운전 및 작동시험을 위한 장치가 포함되어 있고, 「경사형    │

│    엘리베이터 안전기준」 7.6.2에 따라 감시장치 또는 표시장치가 설치되어        │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 영구적으로 설치된 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.6.3에 따라   │

│    비상운전 및 작동시험을 위한 장치에서 조도가 50 lx 이상인지 확인한다.        │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │lx│    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     라) 비상운전 및 작동시험을 위한 장치 앞에 「경사형 엘리베이터 안전기준」   │

│    7.6.4에 따른 충분한 작업공간이 있는지 확인한다.                             │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     마) 비상운전 수단이「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.5에 따라 작동하는지   │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 고장처리 및 승객구출 설명서 등이 비치되어 있는지 확인한다.             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     사) 정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지되면    │

│    「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.5.4에 따라 자동으로 카를 가장 가까운      │

│    승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 설치되어 있는지 확인한다.     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.1.7 통신해당없음 ┌┐                                                   │

│                         ││                                                   │

│                         └┘                                                   │

│     승강로에 갇혀 빠져나올 방법이 없는 경우, 이러한 위험이 존재하는 장소(피트, │

│    승강로 내부 작업구역, 카 지붕 등)에「경사형 엘리베이터 안전기준」6.10에     │

│    따라 피난공간에서 조작할 수 있는 위치에 비상통화장치가 설치되어 있는지      │

│    확인한다.                                                                   │

│                                  예 ┌┐                                       │

│                                     ││                                       │

│                                     └┘                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.2 기계실 내의 기계류(해당되는 모든 사항을 확인한다.)                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.2.1 기계실 내의 기계류     해당없음                                     │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 기계실에「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.1에 따른 설비를 제외한      │

│    엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 기계실 작업공간이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.3에 따라          │

│    확보되는지 확인한다.                                                        │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 기계실 출입문의 구조가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.4에 따라     │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     라) 기계실 바닥의 개구부에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.5에 따라     │

│    물체가 승강로 내부로 떨어지지 않도록 하는 수단이 설치되어 있는지            │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 기계실의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.6에 따라 적합한지   │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.7에 따라 적합한지 확인한다.  │

│     작업구역 ┌─┐ 예 ┌┐ / 이동통로 ┌─┐ 예 ┌┐                          │

│              │lx│    ││            │lx│    ││                          │

│              └─┘    └┘            └─┘    └┘                          │

│     사) 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.7 및 14.5.5.2에 따라 1개   │

│    이상 설치되어 있는지 확인한다..                                             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     아) 양중용 지지대 및 고리에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.8에 따라    │

│    허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.                                       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.3 승강로 내의 기계류(해당되는 모든 사항을 확인한다)                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.3.1 승강로 내 작업공간                                      해당없음 ┌┐ │

│                                                                             │││

│                                                                             └┘│

│     가)「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.2 및 7.4.1.3에 따른 안전한 작업을    │

│    위한      공간이 있는지 확인한다.                                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 승강로의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」7.4.7에 따라 적합한지    │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 조명이「경사형 엘리베이터 안전기준」7.4.8에 따라 적합한지 확인한다.    │

│    작업구역 ┌─┐ 예 ┌┐                                                     │

│             │lx│    ││                                                     │

│             └─┘    └┘                                                     │

│     라) 양중용 지지대 및 고리에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.9에 따라    │

│    허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.                                       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.3.2 카 내 또는 카 지붕의 작업공간    해당없음                           │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 카 내부, 카 지붕에서 유지관리/점검이 수행되는 경우, 통제되지 않은      │

│    움직임을 보호하는 기계적인 정지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」        │

│    7.4.3.1가)에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                                 │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 기계적인 장치가 작동위치에 있을 때 「경사형 엘리베이터 안전기준」      │

│    7.4.4.2에 따라 안전하게 승강로 밖으로 나올 수 있는 충분한 조치가 되어       │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 점검문 또는 점검 트랩문(전기적 스위치를 포함한다)이 카의 벽에 있는 경우 │

│    「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.3.3에 적합한지 확인한다.                 │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 점검문/점검 트랩문을 열고 카 내부에서 카를 움직일 필요가 있는 경우,    │

│    점검운전 조작반이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.3.4에 따라             │

│    작동되는지 확인한다.                                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.3.3 피트 내 작업공간     해당없음                                       │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 구동기가 피트에 설치되고 피트에서 유지관리/점검이 수행되는 동안        │

│    통제되지 않은 움직임의 위험이 있는 경우 「경사형 엘리베이터 안전기준」      │

│    7.4.4.1 가),나),다)에 따라 기계적인 장치가 설치되어 있는지 확인한다.        │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 피트에 출입하는 문이 열렸을 때「경사형 엘리베이터 안전기준」7.4.4.1    │

│    마)에 따라 전기안전장치가 작동되는지 확인한다.                              │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 엘리베이터의 정상운전으로의 복귀가 7.4.4.1 아) 따라 적합한지 확인한다. │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     라) 기계적인 장치가 작동된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.4.2에  │

│    따라 안전하게 피트에서 밖으로 나올 수 있는지 확인한다.                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.3.4 플랫폼 위의 작업공간     해당없음                                   │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 영구적으로 고정 설치되거나 집어넣을 수 있는 작업용 플랫폼이「경사형엘리│

│    베이터 안전기준」 7.4.5.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                  │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 플랫폼이 엘리베이터 주행로에 있는 경우, 유지관리 및 점검을 위해 설치된 │

│    기계적인 장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.2에 따라 설치되고      │

│    작동되는지 확인한다.                                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 완전히 집어넣어진 위치를 확인하는      │

│    전기안전장치가「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.4가)에 따라              │

│    작동하는지 확인한다.                                                        │

│    해당없음 ┌┐예 ┌┐                                                        │

│             ││   ││                                                        │

│             └┘   └┘                                                        │

│     라) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」         │

│    7.4.5.4나)에 따라 피트 또는 승강로 외부에서 해제할 수 있는 수단이           │

│    원활하게 작동되는지 확인한다.                                               │

│     해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                      │

│              ││    ││                                                      │

│              └┘    └┘                                                      │

│     마) 플랫폼으로의 접근이 승강장문을 통하지 않는 경우, 「경사형 엘리베이터   │

│    안전기준」 7.4.5.4에 따라 플랫폼이 작업 위치에 없을 때 플랫폼으로           │

│    출입하는 문의 개방이 불가능하거나 추락을 방지하는 수단이 적합하게           │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     바) 완충기가 결합된 나)의 장치와 전기안전장치가 「경사형 엘리베이터        │

│    안전기준」 7.4.5.5에 따라 작동하는지 확인한다.                              │

│     해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                      │

│              ││    ││                                                      │

│              └┘    └┘                                                      │

│     사) 플랫폼에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 점검운전 조작반이 「경사형    │

│    엘리베이터 안전기준」 7.4.5.6에 따라 작동하는지 확인한다.                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.3.5 승강로 외부의 작업공간                  해당없음 ┌┐               │

│                                                             ││               │

│                                                             └┘               │

│                                                                                │

│     가) 승강로 외부에서 점검 등 유지관리 업무가 수행되는 경우, 「경사형        │

│    엘리베이터 안전기준」 7.4.6.2에 따라 작업구역 및 점검문이 적합한지          │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 기계류 공간의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.7에 따라       │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.8에 따라 적합한지 확인한다.  │

│    작업구역 ┌─┐ 예 ┌┐ / 이동통로 ┌─┐ 예 ┌┐                           │

│             │lx│    ││            │lx│    ││                           │

│             └─┘    └┘            └─┘    └┘                           │

│     라) 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.8, 14.5.5.2에 따라 설치되어 │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 양중용 지지대 및 고리에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.9에 따른    │

│    허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.                                       │

│     해당없음 ┌┐예 ┌┐                                                       │

│              ││   ││                                                       │

│              └┘   └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.4 승강로 외부의 기계류                  해당없음                        │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 엘리베이터 전용공간에는「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.1에 따라   │

│    엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.                                │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.2에 따른 허용 개구부를 제외하고   │

│    기계류 공간의 벽, 지붕, 바닥 및 문에 구멍이 없는지 확인한다.                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 기계류 공간의 출입문이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.3에 따라 문 │

│    잠금 및 열림이 적합한지 확인한다.                                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 기계류 공간 전면의 작업구역이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.3에   │

│    따라 확보되어 있는지 확인한다.                                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 기계류 공간의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.4에 따라       │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 기계류 공간의 조명이「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.5에 따라        │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │lx│    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     사)  기계류 공간의 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」7.5.5 및         │

│    14.5.5.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.5 풀리공간해당없음 ┌┐                                                 │

│                           ││                                                 │

│                           └┘                                                 │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.3.5.1 풀리실     해당없음                                                 │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 풀리실의 치수가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.3에 따라 적합한지 │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 풀리실 출입문의 구조가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.4에 따라   │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 풀리실 바닥의 개구부에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.5에 따라   │

│    물체가 승강로 내부로 떨어지지 않도록 하는 수단이 설치되어 있는지            │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 풀리실 접근지점 가까운 곳에 있는 정지장치가 「경사형 엘리베이터        │

│    안전기준」 7.7.1.6에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 풀리실의 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.8에 따라 적합한지 │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│    작업구역 ┌─┐ 예 ┌┐ / 이동통로 ┌─┐ 예 ┌┐                           │

│             │lx│    ││            │lx│    ││                           │

│             └─┘    └┘            └─┘    └┘                           │

│     바) 풀리실의 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.8 및 14.5.5.2에 │

│    따라 설치되어 있는지 확인한다.                                              │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│2.4. 승강로                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.4.1 피트내 설비                                                           │

│     가) 피트 바닥은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.1에 따라 피트에 물이  │

│    침투되지 않거나 물을 제거하는 수단이 설치되어 있는지 확인한다.              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 두개 이상의 점검운전 조작반이”점검”위치에 있는 경우, 「경사형        │

│    엘리베이터 안전기준」15.2.1.4.3 나)에 따라 동일한 조작버튼을 동시에         │

│    누를 때만 운행되는지 확인한다.                                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 피트 내의 정지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.4가)에 따른  │

│    위치에 설치되어 있는지 확인한다.                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 피트 내의 콘센트 및 조명 점멸장치는 「경사형 엘리베이터 안전기준」     │

│    6.7.4.4 나), 다)에 따라 적합한지 확인한다.                                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 구동기의 감속이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.1.3 및 13.8에 따라 │

│    감시되는지 확인한다.                                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     바) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」        │

│    6.7.2.1.3에 따라 적합하게 적용되어 있는지 확인한다.                         │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.4.2 틈새 및 여유거리                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.4.2.1 권상구동 엘리베이터의 상부틈새    해당없음                          │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 권상구동 엘리베이터의 균형추가 가장 낮은 위치에 있을때 다음 조건을     │

│    충족하는지 확인한다.(아래 틈새에 0.035 v²/sinα를 더한 값 이상)            │

│       1) 레일의 길이가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.1.1 가)에 따라     │

│    가이드 슈/롤러 위로 0.1 m 이상 연장되는지 확인한다.                         │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│       2) 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 카 지붕[아래 3)는 제외]의 사이 틈새는  │

│    「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.1.1 나)에 따라 1.0 m 이상인지          │

│    확인한다.                                                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│       3) 승강로 천장과 카 지붕의 설비 틈새를 확인한다.                         │

│         - 카 지붕의 고정된 가장 높은 부분[아래 4)에 포함된 부품 제외] 사이의   │

│    수직틈새는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.1.1다)1)에 따라 0.3         │

│    m 이상인지 확인한다.                                                        │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│         - 카 지붕의 가이드슈/롤러, 로프 단말처리부, 수직 개폐식 문의 헤더 또는 │

│    부품의 가장 높은 부분 사이 틈새는 「경사형 엘리베이터 안전기준」            │

│    6.7.2.1.1다)2)에 따라 0.1 m 이상인지 확인한다.                              │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│       4) 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.1.1라)에 따라 장방형             │

│    공간(0.5m×0.6m×0.8m)이 있는지 확인한다.                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 균형추 또는 평형추가 가장 높은 위치에 있을 경우, 「경사형 엘리베이터   │

│    안전기준」 6.7.2.1.2에 따라 주행안내 레일의 여유거리가 0.1 m 이상           │

│    연장되는지 확인한다.                                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.4.2.2 포지티브 구동방식 엘리베이터 상부틈새    해당없음                   │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 카가 최상층 승강장 바닥에서부터 상승방향으로 상부 완충기에 충돌하기    │

│    전까지 카의 주행거리는 경사진 경로를 따라 0.50 m 이상인지 확인한다.         │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 포지티브구동 엘리베이터의 카가 완전히 압축된 상부 완충기에 있을 경우,  │

│    다음 조건을 충족하는지 확인한다.                                            │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│       1) 카 지붕과 승강로 천장의 가장 낮은 부분의 피난공간의 수직높이는        │

│    「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.2.2 가)에 따라 1 m 이상인지            │

│    확인한다.                                                                   │

│     ┌────┐ 예 ┌┐                                                       │

│     │       m│    ││                                                       │

│     └────┘    └┘                                                       │

│       2) 승강로 천장의 가장 낮은 부품과 카 지붕에 고정된 설비의 가장 높은      │

│    부분[아래 3)항 제외]사이의 유효 수직거리는 「경사형 엘리베이터              │

│    안전기준」 6.7.2.2.2 나)1)에 따라 0.3 m 이상인지 확인한다.                  │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│       3) 위의 2)를 제외하고 카 지붕의 가이드슈/롤러, 로프 단말처리부, 수직     │

│    개폐식 승강장문의 헤더 또는 부품의 가장 높은 부분 사이 수직틈새는           │

│    「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.2.2 나)2)에 따라 0.1 m 이상인지        │

│    확인한다.                                                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│       4) 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.2.2다)에 따라 장방형             │

│    공간(0.5m×0.6m×0.8m)이 있는지 확인한다.                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     다) 카가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 경우, 「경사형 엘리베이터          │

│    안전기준」 6.7.2.2.3에 따라 평형추 주행안내 레일의 여유거리가 0.3 m         │

│    이상 연장되는지 확인한다.                                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.4.2.3 피트의 하부틈새    해당없음                                         │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     카가 완전히 압축된 하부 완충기에 있을 경우, 다음 조건을 충족하는지 확인한다.│

│     가) 피트에는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.3가)에 따라 장방형       │

│    공간(0.5m×0.6m×1.0m)이 있는지 확인한다.                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     나) 피트의 승강로 주행구간 끝 벽면과 접하는 카의 가장 돌출된 부분 사이의   │

│    거리는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.3나)에 따라 0.5 m 이상인지      │

│    확인한다.                                                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     다) 위 나)항의 부품을 제외한 주행안내 레일과 수평으로 0.15 m 이내인        │

│    부품사이의 거리는 0.1 m 이상인지 확인한다.                                  │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     라) 카의 가장 뒷부분과 승강로 벽에 고정된 처음 충돌되는 부품사이의 거리는  │

│    「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.3다)에 따라 0.3 m 이상인지             │

│    확인한다.                                                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.4.2.4 전면에 출입문이 있는 엘리베이터    해당없음                         │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     엘리베이터 전면에 출입문이 설치된 경우, 위의 2.4.2.1 (권상구동방식의       │

│    상부틈새), 2.4.2.2 (포지티브구동의 상부틈새), 2.4.2.3 (피트의 하부틈새)는   │

│    제외되며, 위의 2.3.3.3항을 충족하는지 확인한다.                             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.4.3 감소된 완충 행정해당없음 ┌┐                                         │

│                                   ││                                         │

│                                   └┘                                         │

│     주행로 끝에 강제감속시스템이 적용된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」   │

│    6.7.2.1.3에 따라 완충기 충돌속도가 완충기 행정에 적합한지 확인한다.         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.4.4 완충기                                                                │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.4.4.1 카 및 균형추측 완충기                                               │

│     가) 완충기가 확실하게 고정되고 충돌지점에 정확하게 정렬되는지 확인한다.    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 에너지 축적형 완충기(선형)                                             │

│        피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.               │

│     해당없음 ┌┐ 확인 ┌─┐ 예 ┌┐                                          │

│              ││      │m │    ││                                          │

│              └┘      └─┘    └┘                                          │

│     다) 에너지 축적형 완충기(비선형)     해당없음                              │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│        피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.               │

│    해당없음 ┌┐ ┌─┐                                                        │

│             ││ │m │                                                        │

│             └┘ └─┘                                                        │

│     라) 에너지 분산형 완충기(유압식)                                 해당없음  │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│       1) 정격하중, 정격속도의 카를 완충기와 충돌시켜 「경사형 엘리베이터       │

│    안전기준」기술문서에 따라 엘리베이터 또는 완충기가 손상되지 않았는지        │

│    확인한다.                                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│       2)「경사형 엘리베이터 안전기준」 11.3.6 다)에 따라 완충기가 정상적으로   │

│    복귀되는지 감지하는 전기안전스위치가 작동하는지 확인한다.                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.4.5 완충기 받침대     해당없음                                            │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     완충기 받침대가 설치된 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 11.3.1 및       │

│    11.3.2에 따라 완충기 충격 영역에 있는지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.4.6 승강로 내의 보호                                                      │

│     가) 밀폐식 승강로의 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.2.2.1에 따라     │

│    개구부가 없는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 균형추 또는 평형추의 주행구간에 설치된 칸막이가 「경사형 엘리베이터    │

│    안전기준」 6.6.1.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                         │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」       │

│    6.6.2에 따른 최하층 승강장 바닥 위로 2.5 m 이상 연장된 칸막이가             │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 인접한 엘리베이터의 움직이는 부품 사이의 거리가 0.5 m 미만인 경우,     │

│    「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.6.2.3에 따라 승강로 전체 높이까지          │

│    칸막이가 연장되었는지 확인한다.                                             │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     마) 반-밀폐식 승강로의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.2.3.2에 따라 │

│    적합한 보호조치가 되어 있는지 확인한다.                                     │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     바) 승강로 환기는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.2.5에 따라 적합한지     │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     사) 카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이의 틈새가 「경사형 엘리베이터         │

│    안전기준」 6.4에 따라 적합한지 확인한다.                                    │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     아) 승강로 내 도르래ㆍ풀리 및 스프로킷의 보호수단은  「경사형 엘리베이터   │

│    안전기준」 10.7에 따라 보호되어 있는지 확인한다.                            │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     자) 승강로 아래에 접근공간이 있는 경우, 균형추 또는 평형추에 「경사형      │

│    엘리베이터 안전기준」 6.5에 따라 추락방지안전장치가 설치되어 있는지         │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     차) 건축 관련 요구사항(특히, 유리 관련)이「경사형 엘리베이터 안전기준」    │

│    6.3.1에 따라 적합한지 확인한다.                                             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     카) 경사형 엘리베이터 승강로 내에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.8에 따른 │

│    다른 용도의 설비가 없는지 확인한다.                                         │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     타) 승강로에 설치된 점검문 및 비상문, 점검 트랩문은 「경사형 엘리베이터    │

│    안전기준」 6.2.4에 따라 적합한지 확인한다.                                  │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     파) 승강로(주행구간)아래 사람이 접근할 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 │

│    6.12에 따라 적절한 칸막이로 보호되는지 확인한다.                            │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     하) 승강로 내부에 편향 풀리가 설치된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」  │

│    7.7.2에 따라 승강로 외부에서 유지보수, 점검운전 및 작동시험 등이            │

│    안전하게 수행될 수 있는지 확인한다.                                         │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.4.7 승강장문                                                              │

│     가) 승강장문의 유효높이가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.3.1에 따라 2 m  │

│    이상인지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새가 「경사형 엘리베이터 │

│    안전기준」 8.1에 따라 6 ㎜ 이하인지 확인한다.                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 자동동력 작동식 문의 표면에 함몰되거나 돌출된 부분이 「경사형          │

│    엘리베이터 안전기준」 8.5.1에 따라 3 ㎜ 이하인지 확인한다.                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 승강장문에 방화등급이 요구되는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」    │

│    6.2.2에 따라 관련규정에 적합한 승강장문이 설치되어 있는지 확인한다.         │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     마) 승강장문에 유리가 사용된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.2.3.5에 │

│    따른 표시가 있는지 확인한다.                                                │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     바) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.5.2.2.1 │

│    바)에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.                               │

│    틈새 ┌─┐ 예 ┌┐                                                         │

│         │㎜│    ││                                                         │

│         └─┘    └┘                                                         │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.4.8 조명 및 콘센트                                                        │

│     가) 승강로 내 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.9 및 14.5.5에 따라   │

│    조도, 조명위치 및 점멸수단이 적합한지 확인한다.                             │

│     작업구역 ┌─┐ 예 ┌┐ / 이동통로 ┌─┐ 예 ┌┐                          │

│              │lx│    ││            │lx│    ││                          │

│              └─┘    └┘            └─┘    └┘                          │

│     나) 피트 내 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.4나)에 따라 1개  │

│    이상 설치되어 있는지 확인한다.                                              │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.4.9 카 및 균형추/평형추의 주행안내 레일                                   │

│     가) 주행안내 레일이 제원과 일치하는지 확인한다.                            │

│     카 ┌┐ 예 ┌┐ / 균형추 ┌┐ 예 ┌┐                                      │

│        ││    ││          ││    ││                                      │

│        └┘    └┘          └┘    └┘                                      │

│     나) 주행안내 레일의 고정간격이 제출된 서류(레일 관련 서류 및 도면)와       │

│    일치하는지 확인한다.                                                        │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│2.5. 카, 운전 및 접근허용                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.5.1 카                                                                    │

│     가) 카의 정격하중이 인증서와 일치하는지 확인한다.                          │

│     정격하중 ┌─┐                                                            │

│              │kg│                                                            │

│              └─┘                                                            │

│     나) 카의 유효면적이「경사형 엘리베이터 안전기준」9.2에 따라 정격하중 및    │

│    정원에 적합한지 확인한다.                                                   │

│    유효면적 ┌─┐                                                             │

│             │㎡│                                                             │

│             └─┘                                                             │

│     다) 화물용 엘리베이터에서 적재 및 하역을 위한 운송장치의 무게가 카의       │

│    정격하중 계산에서 제외된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.2.2에       │

│    따른 운송장치의 최대무게가 승강장에 표시되어 있는지 확인한다.               │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 카 내부의 유효높이가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.1에 따라 2 m     │

│    이상인지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 카에 유리가 사용된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.3.1.6에 따른 │

│    표시가 있는지 확인한다.                                                     │

│    카문 해당없음 ┌┐ 예 ┌┐ / 카벽 해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                     │

│                  ││    ││                 ││    ││                     │

│                  └┘    └┘                 └┘    └┘                     │

│     바) 카의 재질은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.3.3에 따라 불연재료인지   │

│    확인한다.                                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     사) 카 바닥에서 1.1m 미만에 유리가 사용된 카벽의 경우, 손잡이가「경사형    │

│    엘리베이터 안전기준」 9.3.1.4에 따라 적합하게 설치되어 있고, 유리와         │

│    독립적으로 고정되어 있는지 확인한다.                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     아) 카 내부(화물용 엘리베이터의 경우, 승강장의 적재구역)에 「경사형        │

│    엘리베이터 안전기준」 16.2.2.1에 따른 정격하중 등이 표기되어 있는지         │

│    확인한다.                                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     자) 비상통화장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 15.2.3에 따라 적합하고,  │

│    카 내에서 건물 내 및 유지관리업체 등으로 통화가 가능한지 확인한다.          │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     차) 카의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.16에 따라 적절한지        │

│    확인한다.                                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     카) 카의 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.17.1에 따라 50 lx         │

│    이상인지 확인한다.                                                          │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │lx│    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     타) 카의 비상등이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.17.4에 따라 5 lx        │

│    이상인지 확인한다.                                                          │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │lx│    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     파) 카의 과부하감지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 15.2.5에 따라     │

│    적합하게 작동하는지 확인한다.                                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     하) 에이프런이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.4에 따라 관련치수가        │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    치수  예 ┌┐ 설치상태 예 ┌┐                                              │

│             ││             ││                                              │

│             └┘             └┘                                              │

│     거) 전기안전장치를 포함한 카의 비상구출문 및 비상문은 「경사형 엘리베이터  │

│    안전기준」 9.12에 따라 적합한지 확인한다.                                   │

│                                                            해당없음 ┌┐ 예 ┌┐│

│                                                                     ││    │││

│                                                                     └┘    └┘│

├────────────────────────────────────────┤

│    2.5.2 카 지붕                                                               │

│    가) 점검운전 조작반, 정지장치 및 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」    │

│    9.15에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                                       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│    나) 카 지붕의 점검운전 스위치가 점검 위치에 있을 때「경사형 엘리베이터      │

│    안전기준」 15.2.1에 따라 정상운전제어, 전기적 비상운전, 착상 및 재-착상,    │

│    도어작동 제어가 무효화되는지 확인한다.                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│    다) 카 지붕의 보호수단 및 보호난간은 「경사형 엘리베이터 안전기준」         │

│    9.13.3.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.5.3 카문                                                                  │

│     가) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새는 「경사형 엘리베이터 │

│    안전기준」 9.6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 자동동력 작동식 문의 표면은 함몰되거나 돌출된 부분이 「경사형          │

│    엘리베이터 안전기준」 9.7.1에 따라 3 ㎜ 이하인지 확인한다.                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.2.2.1 │

│    바)에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.                               │

│      ┌─┐ 예 ┌┐                                                            │

│      │㎜│    ││                                                            │

│      └─┘    └┘                                                            │

│     라) 카 문의 문턱과 승강장문의 문턱 사이의 수평 거리는 「경사형 엘리베이터  │

│    안전기준」 12.2.2에 따라 35 ㎜ 이하인지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 카 문과 승강장문 전체가 정상 작동하는 동안, 카문의 앞 부분과 승강장문  │

│    사이의 수평 거리가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 12.2.3에 따라 0.12 m      │

│    이하인지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의        │

│    수평거리가「경사형 엘리베이터 안전기준」 12.2.1에 따라 0.15 m 이하,         │

│    화물용의 경우에는 수평거리가 0.20 m 이하인지 확인한다.                      │

│                                                                                │

│         해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                 │

│                  ││     ││                                                 │

│                  └┘     └┘                                                 │

│     사) 잠금해제구간에서만 열리는 카문 잠금장치가 설치된 경우,「경사형         │

│    엘리베이터 안전기준」 12.2.1나) 및 12.2.1에 따라 적합한지 확인한다.         │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     아) 문의 개폐방식이 조합된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 12.2.4에   │

│    따라 문과 문 사이의 틈새는 150 ㎜ 이내인지 확인한다.                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.5.4 승강장 문 및 카 문의 시험                                             │

│     가) 문이 닫히는 것을 막는데 필요한 힘이 「경사형 엘리베이터 안전기준」     │

│    9.7.2.2.1가)에 따라 150 N을 초과하지 않는지 확인한다.                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 문의 운동에너지가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.2.2.1나)에 따라 10 │

│    J 이하인지 확인한다.                                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 문닫힘 안전장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.2.2.1다)에 따라   │

│    작동하는지 확인한다.                                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 문 열림은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.8에 따라 카가 승강장에 있을 │

│    때 열림 버튼을 누르면 열리는지 확인한다.                                    │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     마) 문닫힘안전장치가 고장나거나 무효화된 경우,「경사형 엘리베이터          │

│    안전기준」 9.7.2.2.1다)에 따라  문이 닫히는 운동에너지는 4 J 이하인지       │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     바) 150 N의 기계적인 힘을 가할 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」        │

│    9.7.2.2.1에 따라 문의 틈새가 중앙 개폐식 문은 25 ㎜, 측면 개폐식 문은       │

│    50 ㎜를 초과하지 않는지 확인한다.                                           │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     사) 잠금해제구간은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.1.1에 따라 적합한지  │

│    확인한다.                                                                   │

│        - 측면 장착문의 경우 경사각에 따라 양 측면에서 0.2 m 이하인지 확인한다. │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│        - 전면 장착문의 경우, 카 문턱과 승강장문 문턱 사이 수평거리는 35 m      │

│    이하인지 확인한다.                                                          │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     아) 승강장 바닥의 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.6.1에 따라 50 lx │

│    이상인지 확인한다.                                                          │

│     승강장 조도 ┌─┐ 예 ┌┐                                                 │

│                 │lx│    ││                                                 │

│                 └─┘    └┘                                                 │

│     자) 카가 잠금해제구간 밖에 있을 때,「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.3.3.3 │

│    및 8.7.6에 따라 승강장문이 100 ㎜ 열린 상태에서 자동으로 닫히고             │

│    잠기는지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     차) 승강장문의 비상잠금해제가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.3.3에 따라 │

│    비상잠금해제 삼각열쇠를 사용하여 외부에서 잠금해제 할 수 있도록 되어        │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     카) 비상잠금해제 삼각열쇠에 문이 확실하게 잠기지 않아 발생할 수 있는       │

│    주의사항이 부착되거나 표기되어 있는지 확인한다.                             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     타) 잠금해제구간에서 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.11.2에 따라 전원을   │

│    끄고 300 N 미만의 힘으로 카문을 수동으로 열 수 있는지 확인한다.             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     파) 접이식 문이 열리는 것을 막는데 필요한 힘이 「경사형 엘리베이터         │

│    안전기준」 9.7.2.2.1라)에 따라 150 N을 초과하지 않는지 확인한다.            │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     하) 카문의 개방을 제한하기 위해「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.11.3에 따라 │

│    카문의 열림이 50mm 이상 열리지 않는지 확인한다.                             │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     거)「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.2.3에 따라 수직개폐식 문이 설치되어  │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     너) 각 승강장문의 닫힘을 입증하는 접점이 개방되면「경사형 엘리베이터       │

│    안전기준」 8.7.4에 따라 잠금해제구간 밖의 카가 정지하고 움직이지 않는지     │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     더) 승강장문의 닫힘 및 잠금 상태를 입증하는 장치는「경사형 엘리베이터      │

│    안전기준」 8.7.3에 따라 작동이 적합한지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     러) 카문의 잠금장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」9.11.2에 따라 적합한지 │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     머) 카문의 닫힘을 입증하는 전기안전장치가「경사형 엘리베이터 안전기준」    │

│    9.9에 따라 적합한지 확인한다.                                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     버) 수동개폐식 문의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.6.2에 따라 카의 │

│    유무를 확인할 수 있는 수단이 설치되어 있는지 확인한다.                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.5.5 로봇 탑승용 엘리베이터 무선 통신장치                                  │

│     가) 로봇 탑승용 엘리베이터 카 내부에 표시되는 내용과 글자 크기의 높이가    │

│    ?경사형 엘리베이터 안전기준? 14.6 나)에 따라 표시되었는지 확인한다.       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 로봇 탑승용 엘리베이터에 설치된 무선통신장치가 ?경사형 엘리베이터     │

│    안전기준? 14.6에 따라 설치되었는지 확인한다.                               │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 로봇이 KS B 7317에 따라 공인기관에서 발급한 안전성 평가서를            │

│    구비하였는지 확인한다.                                                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.5.6 정상운전 제어                                                         │

│     가) 정상운전 제어가 ?경사형 엘리베이터 안전기준? 15.2.1.2에 따라 정상적으로 │

│    설치되었는지 확인한다.                                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) ?경사형 엘리베이터 안전기준? 16.2.3에 따라 시각적 표시 또는 신호가 카 │

│    내에 있는 사람이 엘리베이터가 어느 층에 정지했는지 알 수 있도록             │

│    설치되었는지 확인한다.                                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│2.6. 매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.6.1 매다는 장치                                                  해당없음 │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.6.1.1 로프 /벨트                                                  해당없음 │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 본수                    설계 ┌─┐ 측정                               │

│                                      │본│                                    │

│                                      └─┘                                    │

│    ┌─┐                                                                      │

│    │본│                                                                      │

│    └─┘                                                                      │

│     나) 지름/두께                  설계 ┌─┐ 측정                            │

│                                         │㎜│                                 │

│                                         └─┘                                 │

│    ┌─┐                                                                      │

│    │㎜│                                                                      │

│    └─┘                                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.6.1.2 로프 끝부분 처리     해당없음                                       │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     카측 ┌┐, 균형추(평형추)┌┐                                              │

│          ││                ││                                              │

│          └┘                └┘                                              │

│     가) 로프의 단말부가 「경사형 엘리베이터 안전기준」10.2.1.4에 따라 고정되어 │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 로프 간의 분산하중이「경사형 엘리베이터 안전기준」10.5에 따라 적합한지 │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.6.1.3 체인         해당없음                                               │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 본수  설계 ┌┐ 측정                                                   │

│                    ││                                                        │

│                    └┘                                                        │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     나) 호칭번호 설계 ┌─┐ 측정                                              │

│                       │㎜│                                                   │

│                       └─┘                                                   │

│    ┌─┐                                                                      │

│    │㎜│                                                                      │

│    └─┘                                                                      │

│     다) 체인의 끝 부분이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.2.2.2에 따른        │

│    지지대에 고정되어 있는지 확인한다.                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 체인 간의 분산 하중이「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.5에 따라        │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.6.2 매다는 장치의 이완감지                                                │

│     매다는 장치에 이완감지장치가 설치된 경우 「경사형 엘리베이터 안전기준」    │

│    10.5.5에 따라 적합하게 작동되는지 확인한다.                                 │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.6.3 보상수단                                                              │

│     가) 보상수단이 「경사형 엘리베이터 안전기준」10.6.1에 따라 적합한지        │

│    확인한다.               설계 ┌┐                                           │

│                                 ││                                           │

│                                 └┘                                           │

│    확인┌┐ 예 ┌┐                                                            │

│        ││    ││                                                            │

│        └┘    └┘                                                            │

│     나) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.6.2에 │

│    따라 작동되는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.6.4 권상/제동      해당없음                                               │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 오버밸런스율이 경사형 엘리베이터 안전기준」 10.3에 따라 적합한지       │

│    확인한다.                                                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │% │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     나) 카에 125% 부하 시「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.4.2.1에 따라        │

│    브레이크 작동에 의해 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.                      │

│    감속도 ┌─┐ 예 ┌┐                                                       │

│           │g │    ││                                                       │

│           └─┘    └┘                                                       │

│     다) 하나의 브레이크가 비활성화된 상태에서 「경사형 엘리베이터 안전기준」   │

│    13.4.2.1에 따라 정격속도 및 정격하중으로 하강하는 카(또는 무부하 상태로     │

│    상승하는 카)를 감속, 정지 및 정지 상태로 유지시키는지 확인한다.             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라)「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.4.2.4에 따라 적재하중을 카에 싣고     │

│    브레이크를 수동 개방 할 경우, 카가 인접층으로 이동 가능한지 확인한다.       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 로프 권상 시 다음 요구사항에 적합한지 확인한다.                        │

│       1) 125%로 적재될 때 승강장 바닥 높이에서 미끄러짐이 없는지 확인한다.     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│       2) 무부하의 정격속도로 상승운행 중 비상정지 시켜 로프와 도르래간 과도한  │

│    미끄러짐이 없는지 확인한다.                                                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│       3) 125%로 적재된 상태에서 정격속도로 하강운행 중 비상정지 시켜 로프와    │

│    도르래간 과도한 미끄러짐이 없는지 확인한다.                                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 카 또는 균형추가 완충기를 완전히 누르고 있을 때 「경사형 엘리베이터    │

│    안전기준」 10.3다)에 따라 로프가 미끄러지거나 구동기가 정지하는지           │

│    확인한다.                                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│2.7. 안전회로                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.7.1 안전접점 및 회로                                                      │

│     가) 파이널 리미트 스위치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 11.5에 따라      │

│    설치되고 작동상태가 적합한지 확인한다.                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 피트, 기계실 및 풀리실, 카 지붕, 점검운전 조작반, 엘리베이터 구동기 및 │

│    패널의 정지장치 작동 시 카의 움직임이 방지되는지 확인한다.                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 기계적으로 직접 연결되지 않은 승강장 문짝의 경우,「경사형 엘리베이터   │

│    안전기준」 8.7.6.2에 따라 모두 전기안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.     │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 로프 또는 체인이 비정상적으로 늘어난 경우, 「경사형 엘리베이터         │

│    안전기준」 10.5.5에 따른 이완감지장치가 설치되어 있는지 확인한다.           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     마) 완충기 행정을 감소하기 위한 전기적 강제감속 시스템이 있는 경우,        │

│    「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.8에 따라 최상층 및 최하층에 도착하기      │

│    전에 감속되는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     바) 전기안전장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 15.1.2에 따라 작동될     │

│    경우, 카의 움직임이 방지되는지 확인한다.                                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│2.8. 카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호                         │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.8.1 카 추락방지안전장치    해당없음                                       │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 추락방지안전장치가 균일하게 분포된 부하와 특정한 속도 초과로           │

│    과속조절기가 작동되면 하강방향으로 움직이는 카를 정지시키는지 확인한다.     │

│       1) 권상구동식의 완충효과가 있는 즉시 작동형은 정격하중과 정격속도        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│       2) 권상구동식의 점차 작동형은 125%의 하중과 정격속도(필요한 경우         │

│    점검속도)                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│       3) 포지티브 구동식의(화물용 제외) 점차 작동형은 100%의 하중과            │

│    정격속도(필요한 경우 점검속도)   해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                      │

│                                              ││    ││                      │

│                                              └┘    └┘                      │

│     나) 카의 수평도가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.8.7에 따라 5 %를       │

│    초과하지 않는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 위의 가) 검사 후, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.8.5에 따라         │

│    정상운행에 지장이 없는지 확인한다.                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 추락방지안전장치 작동 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.8.8에 따라  │

│    전기안전장치가 작동하는지 확인한다.                                         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.8.2 카측 과속조절기    해당없음                                           │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」       │

│    10.9.8.1에 따라 엘리베이터가 정지되는지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.9.7에 │

│    따라 봉인되어 있는지 확인한다.                                              │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 로프 지름이 인증서와 부합하는지 확인한다.                              │

│      과속조절기 로프의 지름 ┌─┐ 예 ┌┐                                     │

│                             │㎜│    ││                                     │

│                             └─┘    └┘                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.8.3 균형추 및 평형추측의 추락방지안전장치    해당없음                     │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 다음의 속도로 빈 카를 운전하면서 추락방지안전장치가 하강하는 균형추/평 │

│    형추를 정지시키는지 확인한다.                                               │

│         점차 작동형은 정격속도(필요한 경우 점검속도)           해당없음 ┌┐ 예 │

│                                                                         ││   │

│                                                                         └┘   │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│                                                                                │

│     나) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.8.4 균형추/평형추측 과속조절기    해당없음                                │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 설치된 경우, 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「경사형 엘리베이터     │

│    안전기준」 10.9.8.1에 따라 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.                │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.9.7에 │

│    따라 봉인되어 있는지 확인한다.                                              │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 로프의 지름이 인증서와 부합하는지 확인한다.                            │

│    과속조절기 로프의 지름 ┌─┐ 예 ┌┐                                       │

│                           │㎜│    ││                                       │

│                           └─┘    └┘                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.8.5 카의 상승과속방지장치                                                 │

│     가) 카의 상승과속방지장치가 빈 카에서 정격속도를 초과하는 경우 「경사형    │

│    엘리베이터 안전기준」 10.10.2에 따라 작동하는지 확인한다.                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 카의 상승과속방지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.10.6에 따라  │

│    작동 시 전기안전장치에 의해 카가 정지되는지 확인한다.                       │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.8.6 카의 문열림출발방지장치                                               │

│     가) 카의 문열림출발방지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.11에 따라  │

│    자체감시가 작동하는지 확인한다.                                             │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.11.5에 따라 보호거리 내에서 카를     │

│    정지시키는지 확인한다.                                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.11.7에 따라 전기안전장치에 의해      │

│    엘리베이터를 정지시키는지 확인한다.                                         │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│2.9. 주행성능 측정                                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.9.1 일반적인 주행시험                                                     │

│     경사형 엘리베이터의 주행구간에서 아래 사항을 확인한다.                     │

│     가) 주전원 전류가 최대 부하에서 전동기에 지정된 전류 값 이내에 있는지      │

│    확인한다.                                                                   │

│    설계 ┌─┐ / 측정 ┌─┐                                                   │

│         │A │        │A │                                                   │

│         └─┘        └─┘                                                   │

│     나) 카가 주행하는 중간지점에서 카의 속도와 모터의 전류를 측정하고 기록한다.│

│    ┌────┬──┬────┬────┬────┬─────┬─────┐    │

│    │카의    │운행│속도(㎧)│전류(A) │재착상  │점검운전  │비상운전  │    │

│    │부하상태│방향│        │        │(<0.3㎧)│(<0.63㎧) │(<0.63㎧) │    │

│    ├────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┤    │

│    │무부하  │상승│        │        │        │          │          │    │

│    │        ├──┼────┼────┼────┼─────┼─────┤    │

│    │        │하강│        │        │        │          │          │    │

│    ├────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┤    │

│    │오버밸런│상승│        │        │        │          │          │    │

│    │스율    ├──┼────┼────┼────┼─────┼─────┤    │

│    │        │하강│        │        │        │          │          │    │

│    ├────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┤    │

│    │정격하중│상승│        │        │        │          │          │    │

│    │        ├──┼────┼────┼────┼─────┼─────┤    │

│    │        │하강│        │        │        │          │          │    │

│    └────┴──┴────┴────┴────┴─────┴─────┘    │

│     다) 권상구동 엘리베이터의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.6에 따라 │

│    주행구간의 중간에서 측정한 속도가 정격속도의 92% 이상 105% 이내인지         │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 착상정확도가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.12에 따라 모든          │

│    승강장에서 ±10 ㎜ 이내이고, 적재 또는 하역 중에는 ±20 ㎜ 이내인지         │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│2.10. 보호장치                                                                  │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.10.1 전동기의 보호                                                        │

│     권상 및 포지티브 구동방식에서 온도감지장치가「경사형 엘리베이터 안전기준」 │

│    14.3.3에 따라 적합한지 확인한다.                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.10.2 승강장문, 카문 및 기타 전동기의 보호해당없음 ┌┐                    │

│                                                        ││                    │

│                                                        └┘                    │

│     승강장문, 카문 및 기타 전동기가「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.3.3에 따라 │

│    보호되는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.10.3 전동기 구동시간 제한장치                                             │

│     전동기 구동시간 제한장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.10에 따라     │

│     적합한지 확인한다.                                                         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.10.4 조명 및 콘센트의 보호                                                │

│     모든 조명 및 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.5.5 및 14.5.6에    │

│    따라   적합한지 확인한다.                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│2.11 전기적 보호                                                                │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.11.1 절연저항                                                             │

│     가) 전동기의 절연저항이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.1.3에 따라       │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    전동기 절연저항 ┌─┐ 예 ┌┐                                              │

│                    │㏁│    ││                                              │

│                    └─┘    └┘                                              │

│     나) 조명장치의 절연저항이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.1.3에 따라     │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    조명장치 절연저항 ┌─┐ 예 ┌┐                                            │

│                      │㏁│    ││                                            │

│                      └─┘    └┘                                            │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.11.2 접지                                                                 │

│     엘리베이터의 모든 활성상태의 전기부품과 주 접지단자 사이의 전기적 연속성이 │

│    「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.1.5에 따라 보호되는지 확인한다.           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.11.3 전기배선                                                             │

│     가) 이동케이블을 포함한 전기배선이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.5.1에 │

│    따라 적합한지 확인한다.                                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 제조시방에 따라 EMC 적합배선이 설치되어 있는지 확인한다.           예  │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     다) 제어패널 및 기타 전기장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.2 및  │

│    14.1.2에 따라 IP2X 이상으로 보호되는지 확인한다.                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 제어패널 및 기타 전기장치는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.1.2에    │

│    따라 직접 접촉에 대하여 보호되는지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 전기배선의 늘어짐 및 손상을 확인하고 모든 접지선이 「경사형 엘리베이터 │

│    안전기준」 14.5에 따라 연결되어 있는지 확인한다.                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│2.12 기술서류                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    엘리베이터에 대한 사용 설명서가 있는지 확인한다.   예 ┌┐                  │

│                                                          ││                  │

│                                                          └┘                  │

├────────────────────────────────────────┤

│2.13 표시 등                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 견고하게 부착되어 │

│    있는지 여부 또는 부착할 수 있도록 준비되어 있는지 확인한다.                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│2.14 개별승강기안전인증을 받은 경사형 엘리베이터의 추가요건       해당없음      │

│┌┐                                                                            │

│││                                                                            │

│└┘                                                                            │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.14.1 소음 및 진동 측정                                                    │

│     정격하중을 적재한 상태에서 최하층부터 최상층까지 10회 왕복운행을 한 후     │

│    소음 및 진동을 측정하고 평균값을 기록한다.                                  │

│    소음 ┌───┐  진동(X축/Y축/Z축) ┌──────────────┐ 예      │

│         │dB(A) │                    │      gal/       gal/       │         │

│         └───┘                    │gal                         │         │

│                                       └──────────────┘         │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    2.14.2 추락방지안전장치 작동시험                                            │

│     정격하중과 정격속도로 2.8.1 및 2.8.3에  따른 추락방지안전장치 작동시험을   │

│    실시하여 적합한지 확인한다.                                                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│[지적사항]                                                                      │

└────────────────────────────────────────┘

  3. 에스컬레이터 설치검사기준                                                      

    ※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.  

┌────────────────────────────────────────┐

│3.1 기본 제원                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.1.1 일반사항                                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    ? 현장명                               ? 제조업체명 또는 수입업체명       │

│    ┌┐                                    ┌┐                                │

│    ││                                    ││                                │

│    └┘                                    └┘                                │

│    ? 호기(설치위치)                       ? 승강기번호                       │

│    ┌┐                                    ┌┐                                │

│    ││                                    ││                                │

│    └┘                                    └┘                                │

│    ? 승강기 인증번호                      ? 모델명/제품명                    │

│    ┌┐                                    ┌┐                                │

│    ││                                    ││                                │

│    └┘                                    └┘                                │

│    ? 층고                                 ? 경사도                           │

│    ┌┐                                    ┌┐                                │

│    ││                                    ││                                │

│    └┘                                    └┘                                │

│    ? 공칭폭                               ? 정격속도                         │

│    ┌┐                                    ┌┐                                │

│    ││                                    ││                                │

│    └┘                                    └┘                                │

│                                                                                │

│    ? 설치형태   ┌┐ 단독      ┌┐ 평행배치      ┌┐ 교차배치      ┌┐     │

│                  ││           ││               ││               ││     │

│                  └┘           └┘               └┘               └┘     │

│    연속배열                                                                    │

│                                                                                │

│    3.1.2 공급전원                                                              │

│    ┌─────┬───┬───┐                                              │

│    │구  분    │설 계 │현 장 │                                              │

│    ├─────┼───┼───┤                                              │

│    │전압 (V)  │      │      │                                              │

│    ├─────┼───┼───┤                                              │

│    │주파수(㎐)│      │      │                                              │

│    └─────┴───┴───┘                                              │

│    가) 전용전원으로 공급되는지 확인한다    예                                  │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│    나) 영구적인 전원이 공급되고 있는지 확인한다.   예 ┌┐                     │

│                                                       ││                     │

│                                                       └┘                     │

│         비고 전원 공급 장치가 시험 시점에서 영구적이지 않은 경우, 전원 관련 시험은 작동하기 │

│    전에 반복해야 할 수 있음                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.1.3 구동기 설치 위치                                                      │

│      ┌┐ 골조 구조물(Truss) 내부      ┌┐ 골조 구조물(Truss) 외부            │

│      ││                              ││                                    │

│      └┘                              └┘                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.1.4 제어반 설치 위치                                                      │

│    ┌┐ 골조 구조물(Truss) 내부      ┌┐ 골조 구조물(Truss) 외부              │

│    ││                              ││                                      │

│    └┘                              └┘                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.1.5 디딤판 형식                                                           │

│    ┌┐ 스텝식           ┌┐ 팔레트식         ┌┐ 벨트식                     │

│    ││                  ││                  ││                            │

│    └┘                  └┘                  └┘                            │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.1.6 구동방식                                                              │

│      ┌┐ 체인식           ┌┐ 기타방식                                       │

│      ││                  ││                                                │

│      └┘                  └┘                                                │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.1.7 구동 운전방식                                                         │

│      ┌┐ 인버터식    ┌┐ Y-△식    ┌┐ 직결식    ┌┐ 기타방식              │

│      ││             ││           ││           ││                       │

│      └┘             └┘           └┘           └┘                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.1.8 전동기                                                                │

│    ┌─────┬───┬───┐                                              │

│    │구  분    │설 계 │현 장 │                                              │

│    ├─────┼───┼───┤                                              │

│    │전동기 수 │대    │대    │                                              │

│    ├─────┼───┼───┤                                              │

│    │출 력(㎾) │㎾    │㎾    │                                              │

│    ├─────┼───┼───┤                                              │

│    │전  압(V) │V     │V     │                                              │

│    ├─────┼───┼───┤                                              │

│    │전  류(A) │A     │A     │                                              │

│    ├─────┼───┼───┤                                              │

│    │회전속도  │rpm   │rpm   │                                              │

│    └─────┴───┴───┘                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.1.9 감속기                                                                │

│    ┌─────┬───┬───┐                                              │

│    │구  분    │설 계 │현 장 │                                              │

│    ├─────┼───┼───┤                                              │

│    │감속기 수 │대    │대    │                                              │

│    └─────┴───┴───┘                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.1.10 감속기 형태                                                          │

│     ┌┐ 웜/헬리컬기어    ┌┐ 헬리컬 기어    ┌┐ 기타                        │

│     ││                  ││                ││                             │

│     └┘                  └┘                └┘                             │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.1.10.1. 적용될 경우, 감속기 오일양을 확인한다.   예 ┌┐                  │

│                                                          ││                  │

│                                                          └┘                  │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.1.11 브레이크(「에스컬레이터 안전기준」 5.4.2.1 참조)                     │

│    ┌───────┬───────────────┬───────────────┐│

│    │구  분        │설 계                         │현 장                         ││

│    ├───────┼───────────────┼───────────────┤│

│    │브레이크 형태 │┌┐전자기계식 ┌┐기타       │┌┐전자기계식 ┌┐기타       ││

│    │              │││           ││           │││           ││           ││

│    │              │└┘           └┘           │└┘           └┘           ││

│    ├───────┼───────────────┼───────────────┤│

│    │브레이크 수   │                              │                              ││

│    └───────┴───────────────┴───────────────┘│

├────────────────────────────────────────┤

│    3.1.12 보조 브레이크(「에스컬레이터 안전기준」 5.4.2.2 참조)    해당없음    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│    ┌────────┬───┬───┐                                        │

│    │구  분          │설 계 │현 장 │                                        │

│    ├────────┼───┼───┤                                        │

│    │보조 브레이크 수│      │      │                                        │

│    └────────┴───┴───┘                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.1.13 기타                                                                 │

│     가) 수동핸들을 비치하는 경우, 수동핸들은「에스컬레이터 안전기준」 5.4.1.4에 │

│    따라 제공되는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     나) 자동운전 방식(준비운전)인지 확인한다.   해당없음 ┌┐  예 ┌┐         │

│                                                          ││     ││         │

│                                                          └┘     └┘         │

│     다) 골조 구조물(Truss)은 「에스컬레이터 안전기준」5.2.1에 따라 보호조치    │

│    되어 있는지 확인한다.                                                       │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

│     라) 브레이크와 디딤판 구동기 사이는「에스컬레이터 안전기준」 5.4.1.3.1에   │

│    따라 연결되어 있는지 확인한다.                                              │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

│     마)  에스컬레이터와 무빙워크는「에스컬레이터 안전기준」5.9에 따라 화재     │

│    보호가 되어 있는지 확인한다.                                                │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

│     바) 기계류 공간 및 구동 순환장소는「에스컬레이터 안전기준」5.8.1에 따라    │

│    운전, 유지보수 및 점검에 필요한 설비만 있으며, 움직이는 부품에 대한 보호    │

│    및 방호가 되어 있는지 확인한다.                                             │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

│     사) 기계류 공간 및 구동 순환장소에서 서 있을 수 있는 공간은「에스컬레이터  │

│    안전기준」5.8.2에 적합한지 확인한다.                                        │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│3.2 안전부품                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.2.1 제어반                                                                │

│     가) 제어반이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 제어반의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│          인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                 │

│                   ││    ││                                                 │

│                   └┘    └┘                                                 │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.2.2 구동기                                                                │

│     가) 구동기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                          │

│                            예 ┌┐                                             │

│                               ││                                             │

│                               └┘                                             │

│     나) 구동기의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│        인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.2.3 과속역행방지장치                                        해당없음 ┌┐ │

│                                                                           ││ │

│                                                                           └┘ │

│     가) 과속역행방지장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                │

│                  예 ┌┐                                                       │

│                     ││                                                       │

│                     └┘                                                       │

│     나) 과속역행방지장치의 안전인증표시를 확인한다.                            │

│                           인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                │

│                                    ││    ││                                │

│                                    └┘    └┘                                │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.2.4 구동체인                                                  해당없음    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 구동체인이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                        │

│                        예 ┌┐                                                 │

│                           ││                                                 │

│                           └┘                                                 │

│     나) 구동체인의 안전인증표시를 확인한다.                                    │

│       인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                    │

│                ││    ││                                                    │

│                └┘    └┘                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.2.5 디딤판                                                                │

│     가) 디딤판이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                          │

│                         예 ┌┐                                                │

│                            ││                                                │

│                            └┘                                                │

│     나) 디딤판의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│      해당없음 ┌┐ 인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                       │

│               ││          ││    ││                                       │

│               └┘          └┘    └┘                                       │

│     다) 디딤판은 「에스컬레이터 안전기준」 5.4.3.1에 따라 구동되는지 확인한다. │

│         예 ┌┐                                                                │

│            ││                                                                │

│            └┘                                                                │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.2.6 디딤판 체인                                               해당없음    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 디딤판 체인이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                     │

│                     예 ┌┐                                                    │

│                        ││                                                    │

│                        └┘                                                    │

│     나) 디딤판 체인의 안전인증표시를 확인한다.                                 │

│    인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│3.3 일반정보                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.3.1 안전표시                                                              │

│     사용 표지판, 표지 및 안내문이「에스컬레이터 안전기준」 6.1에 따라          │

│    안전표시가 되어 있는지 확인한다.                                            │

│         예 ┌┐                                                                │

│            ││                                                                │

│            └┘                                                                │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.3.2 수동핸들 지침                                                         │

│     수동핸들이 제공될 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 6.1.3에 따라 사용지침이  │

│    근처에 있으며, 에스컬레이터 및 무빙워크 운행방향 표시가 있는지 확인한다.    │

│      해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                    │

│               ││     ││                                                    │

│               └┘     └┘                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.3.3 기계류 접근 출입문 안내                                               │

│     골조 구조물(Truss) 외부의 기계류 공간, 구동 및 순환장소가 있는 경우,       │

│    출입문에는 「에스컬레이터 안전기준」 6.1.4에 따라 안내문구가 있는지         │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.3.4 비상정지장치 표시                                                     │

│     모든 비상정지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 6.1.2.2에 따라 적색으로      │

│    표시되고 비상정지장치 또는 그 근처에 “정지”라고 표시되어 있는지 확인한다. │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.3.5 유지보수 및 점검 중 접근방지 수단                                     │

│     유지보수 및 점검 등을 위해 접근을 막는 수단이 「에스컬레이터 안전기준」    │

│    6.1.2.3에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크 근처에 있는지 확인한다.           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.3.6 자동 기동 운행방향 표시장치                                           │

│     자동 기동 에스컬레이터 및 무빙워크의 경우, 운행방향 표시장치(시각          │

│    신호시스템)가 「에스컬레이터 안전기준」 6.2에 따라 설치되어 있는지          │

│    확인한다.                                                                   │

│     해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                     │

│              ││     ││                                                     │

│              └┘     └┘                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│3.4. 설치현장 주변장치                                                          │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.4.1 접근금지장치                                                          │

│     가) 에스컬레이터가 벽 근처에 위치하여 하부 외측 데크의 폭(b13)이 125 ㎜를  │

│    초과할 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2에 따라 그 벽의 상?하부 끝에 │

│    접근금지장치가 설치되어 있는지 확인한다.                                    │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     나) 인접한 평행 배치로 결합된 난간 데크의 폭(b14)이 125 ㎜를 초과할        │

│    경우,「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2에 따라 접근금지장치가 설치되어       │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.4.2 미끄럼방지장치                                                        │

│     손잡이 높이의 난간 데크가 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크와 근처의 벽    │

│    사이에 있는 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2에 따라  미끄럼방지장치가 │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.4.3 디딤판 위 높이                                                        │

│     디딤판 위의 틈새 높이는 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.1에 따라 2.3 │

│    m 이상인지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.4.4 인접한 손잡이 및 장애물로부터의 보호                                  │

│     가) 평행하거나 교차형으로 근접 설치된 에스컬레이터의 경우, 손잡이 간 거리는 │

│    「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.3에 따라 160 ㎜ 이상인지 확인한다.    │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     나) 건축물의 장애물로 인한 부상이 발생할 수 있는 장소가 있는 경우,         │

│    「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.4에 따라 보호조치가 되어 있는지       │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.4.5 승강장 공간                                                           │

│     가) 에스컬레이터의 출구(승객 순환지역)에는 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 │

│    Ⅰ.2.5에 따라 승객을 수용할 수 있는 충분한 자유공간이 있는지 확인한다.      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 쇼핑 카트 및 수하물 카트가 에스컬레이터 또는 무빙워크에 접근할 수 있는 │

│    곳에는「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.4.2에 따라 진입방지대가           │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     다) 자유공간에 고정 안내 울타리 또는 운행 안내 표시 기둥이 설치될 경우,    │

│    「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.5에 따라 설치되어 있는지 확인한다.      │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.4.6 방화셔터 인근의 에스컬레이터                                          │

│     에스컬레이터 또는 무빙워크 승강장에 대면하는 방화셔터가 손잡이 반환부의    │

│    선단에서 2m 이내에 설치된 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 부속서            │

│    Ⅰ.2.5.1에 따라 방화셔터가 닫히기 시작할 때 연동하여 에스컬레이터 및        │

│    무빙워크는 자동으로  정지되는지 확인한다.                                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.4.7 연속되는 에스컬레이터 사이 공간                                       │

│     연속으로 이어지는 에스컬레이터 또는 무빙워크 사이의 공간이 충분하지 않은   │

│    경우, 비상정지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.5.2에 따라       │

│    디딤판이 콤 교차선에 도달하기 전 2 m ∼ 3 m 사이에 설치되어 있는지          │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.4.8 손잡이 바깥쪽 건물난간                                                │

│     사람이 승강장에서 손잡이 바깥 끝단에 접촉할 수 있고, 추락하는 등의 위험한  │

│    상황에 처할 수 있는 곳이 있는 경우,「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.7에 │

│    따라 진입방지 및 고정난간 설치 등 예방 조치가 되어 있는지 확인한다.         │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.4.9 조명 및 콘센트                                                        │

│     가) 에스컬레이터 또는 무빙워크의 주변 또는 콤 부근에는 「에스컬레이터      │

│    안전기준」 부속서 Ⅰ.2.8, Ⅰ.2.9, Ⅰ.3.3 및 Ⅰ.3.4에 따라 조도가 확보되어   │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    콤을 포함한 승강장 조도 ┌┐ 예 ┌┐                                        │

│                            ││    ││                                        │

│                            └┘    └┘                                        │

│     나) 골조 구조물(Truss) 내부의 구동ㆍ순환 장소 및 기기 공간에는             │

│    「에스컬레이터 안전기준」 5.8.3에 따라 어느 한 곳에는 영구적으로 사용       │

│    가능한 휴대용 조명이 비치되어 있으며, 각 장소에는 1개 이상의 콘센트가       │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│3.5. 조명, 절연 및 접지                                                         │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.5.1 조명 절연저항                                                         │

│     가) 손잡이 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.│

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     나) 스커트 가드 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한│

│    다.                                                                         │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     다) 콤 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.    │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     라) 디딤판 하부 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인│

│    한다.                                                                       │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.5.2 접지, 전동기 절연저항 및 배선                                         │

│     가) 전동기 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.                               │

│                     예 ┌┐                                                    │

│                        ││                                                    │

│                        └┘                                                    │

│     나) 제어반에는 접지가 되어 있는지 확인한다.                                │

│        예 ┌┐                                                                 │

│           ││                                                                 │

│           └┘                                                                 │

│     다) 정전기 방지조치가 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.1.5에 따라 설치되어   │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 주 개폐기가 「에스컬레이터 안전기준」 5.11.3에 따라 설치되어 있는지    │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 「에스컬레이터 안전기준」 5.8.3, 5.11.4에 따라 전기배선이 되어 있는지  │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│3.6 틈새                                                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.6.1 디딤판 주행안내                                                       │

│     디딤판 주행안내 시스템이 「에스컬레이터 안전기준」 5.3.4에 따라 설치되어   │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.6.2 스텝/팔레트 사이의 틈새                                               │

│     연속되는 2개의 스텝 또는 팔레트 사이의 틈새가 「에스컬레이터 안전기준」    │

│    5.3.5에 따라 적합한지 확인한다.                                             │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.6.3 디딤판과 스커트 사이 틈새                                             │

│     에스컬레이터(무빙워크)의 디딤판과 스커트 사이의 수평 또는 수직틈새가       │

│    「에스컬레이터 안전기준」 5.5.5.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.6.4 트레드 홈에 맞물리는 콤의 깊이                                        │

│     가) 콤 또는 콤의 지지구조는 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.3.2.4에 따라 콤의 │

│    물림이 조정되는 구조인지 확인한다.                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 트레드 홈에 맞물리는 콤 깊이()는 「에스컬레이터 안전기준」             │

│    5.7.3.3.1에 따라 4 ㎜ 이상인지 확인한다.                                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 트레드 홈에 맞물리는 콤 틈새()는 「에스컬레이터 안전기준」             │

│    5.7.3.3.2에 따라 4 ㎜ 이하인지 확인한다.                                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.6.5 손잡이 외형 및 가이드/덮개                                            │

│     가) 손잡이는 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.2 및 5.6.5에 따라 설치되어      │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 손잡이 중심선 사이 거리는 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.3에 따라 스커트 │

│    사이의 거리보다 0.45 m를 초과하지 않는지 확인한다.                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 손잡이의 입구는 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.4에 따라 설치되어 있는지  │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.6.6 손잡이 틈새                                                           │

│     가) 손잡이 바깥 가장자리와 벽 또는 다른 장애물 사이의 거리는 「에스컬레이터 │

│    안전기준」 5.6.2.1 및 부속서 Ⅰ.2.2에 따라 80 ㎜ 이상이고, 손잡이 하부      │

│    모서리 아래에서 수직으로 25 ㎜ 이상인지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 충돌방지를 위한 최소 자유구역 높이는 「에스컬레이터 안전기준」 부속서  │

│    Ⅰ.2.2에 따라 디딤판에서 2.1 m 이상인지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│3.7 전기 안전장치                                                               │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.1 유지보수 정지장치                                                     │

│     구동 및 순환 장소에 유지보수 정지장치가 「에스컬레이터 안전기준」          │

│    5.12.2.7.17에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.2 비상정지장치                                                          │

│     비상정지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.8에 따라 승강장 또는 승강장 │

│    근처에 설치되어 있는지 확인한다.                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.3 과부하(전류 증가)                                                     │

│     전동기 과부하장치가 작동하면 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.1.3.2에 따라   │

│    전동기에 공급되는 전원이 차단되고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지       │

│    않는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.4 과부하(온도 증가)                                                     │

│     전동기 과부하장치가 온도상승에 의해 작동하면 「에스컬레이터 안전기준」     │

│    5.12.1.3.3에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.         │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.5 과속감지                                                              │

│     에스컬레이터 또는 무빙워크는 과속이 발생하면「에스컬레이터 안전기준」      │

│    5.4.2.3 및 5.12.2.7.2에 따라 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 │

│    유지되는지 확인한다.                                                        │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.6 의도되지 않은 운행 방향의 역전                                        │

│     에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크는 의도되지 않은 운행방향의 역전이        │

│    발생하면 「에스컬레이터 안전기준」5.4.2.3 및 5.12.2.7.3에 따라 정지되고,    │

│    수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.7 보조브레이크의 미-작동 감지                                           │

│     에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크는 보조브레이크가 정상적으로 작동되지     │

│    않으면 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.4에 따라 정지되는지 확인한다.     │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.8 인장장치의 과도한 움직임                                              │

│     디딤판 체인 인장장치의 전기안전장치가 작동하면 「에스컬레이터 안전기준」   │

│    5.4.3.3, 5.4.4.2 및 5.12.2.7.6에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고, │

│    수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.9 디딤판 체인의 파단과 과도한 늘어짐                                    │

│     디딤판 체인의 파손 또는 과도한 늘어짐이 발생하면 「에스컬레이터 안전기준」 │

│    5.4.3.1 및 5.12.2.7.5에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고, 수동으로 │

│    재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.                            │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.10 콤 안전장치                                                          │

│    가) 콤 안전장치의 형태를 확인한다.                                          │

│        수평 감지식 ┌┐  수직 감지식 ┌┐  통합 감지식 ┌┐  기타 ┌┐         │

│                    ││              ││              ││       ││         │

│                    └┘              └┘              └┘       └┘         │

│    나) 콤 안전장치가 작동하면(이물질이 끼었을 때 등) 「에스컬레이터 안전기준」 │

│    5.7.3.2.6 및 5.12.2.7.7에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고, 수    │

│    동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.11 연속 에스컬레이터 및 무빙워크의 추가 정지장치                        │

│     중간 출입구 없이 연속되는 에스컬레이터의 경우, 「에스컬레이터 안전기준」   │

│    5.12.2.7.8 및 부속서 Ⅰ.2.6에 따라 1대의 에스컬레이터가 정지되면 나머지     │

│    1대도 정지되는지 확인한다.                                                  │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.12 손잡이 인입구 장치                                                   │

│     손잡이 인입구에 이물질이 끼이면 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.4.3 및       │

│    5.12.2.7.9에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.13 스텝/팔레트 처짐 감지 장치                                           │

│     스텝 또는 팔레트에 처짐이 발생하면 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.2.5 및    │

│    5.12.2.7.10에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크는 정지되고, 수동으로          │

│    재-설정할 때까지 기동하지 않는지 확인한다.                                  │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.14 스텝/팔레트 누락 감지 장치                                           │

│     스텝 또는 팔레트가 누락되면 「에스컬레이터 안전기준」 5.3.6 및             │

│    5.12.2.7.11에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고, 수동으로          │

│    재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.                                  │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.15 브레이크의 미-작동 감지장치                                          │

│     에스컬레이터 또는 무빙워크의 운행 시작 후 브레이크가 정상적으로 개방되지   │

│    않으면 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.12에 따라 에스컬레이터 또는       │

│    무빙워크가 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.16 손잡이의 속도 편차 감지                                              │

│     손잡이와 디딤판 사이 속도차가 발생하면「에스컬레이터 안전기준」 5.6.1 및   │

│    5.12.2.7.13에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.17 점검용 덮개 열림                                                     │

│     점검용 덮개가 제거되거나 열리면「에스컬레이터 안전기준」 5.2.1.6, 5.2.4 및 │

│    5.12.2.7.14에 따라  에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.18 과도한 정지거리                                                      │

│     과도한 정지거리가 발생되면「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.10에 따라       │

│    수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.                         │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.19 접지 결함                                                            │

│     안전장치가 있는 회로의 접지결함은「에스컬레이터 안전기준」 5.12.1.4에 따라  │

│    구동기를 정지시키고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.20 수동핸들의 설치 감지                                                 │

│     탈착 가능한 수동핸들이 제공되는 경우, 수동핸들이 장착되면「에스컬레이터    │

│    안전기준」 5.4.1.4 및 5.12.2.7.16에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가       │

│    기동되지 않는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.21 점검운전 제어장치의 정지장치 작동 감지                               │

│     점검운전 제어장치에 있는 정지장치가 작동되면 「에스컬레이터 안전기준」     │

│    5.12.2.7.18에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 기동되지 않는지 확인한다.   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.22 쇼핑 카트 및 수하물 카트 진입방지대 감지                             │

│     양방향 운행 에스컬레이터/무빙워크에서 자유구역에 이동식 진입방지대를 설치할 │

│    수 있는 시설인 경우, 진입방지대 유무를 감지하는 장치는 「에스컬레이터 안전  │

│    기준」 5.12.2.7.19 및 부속서Ⅰ.4.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.         │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.7.23 고장 잠금 기능                                                       │

│     전기 제어장치 및 기능의 시작을 방지하는 기능이「에스컬레이터 안전기준」    │

│    5.12.2.8에 따라 있는지 확인한다.                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│3.8. 운전장치                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.8.1 점검운전 제어장치                                                     │

│     가) 에스컬레이터 또는 무빙워크의 유지보수, 수리 및 점검을 위해 휴대가 쉽고, │

│    수동으로 작동하는 점검운전 제어장치가 「에스컬레이터 안전기준」             │

│    5.12.3.13.1에 따라 대당 1개 이상 비치되어 있는지 확인한다.                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 점검운전 제어장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.13.1 및           │

│    5.12.3.13.3에 따라 조작되며, 운행방향버튼에는 운행방향이 버튼 위에          │

│    명확하게 인식할 수 있도록 표시되어 있는지 확인한다.                         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 점검운전 제어장치의 이동케이블 연결을 위한 점검용 콘센트는             │

│    「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.13.2에 따라  적어도 각 승강장[골조         │

│    구조물(Truss) 내의 구동 및 순환 장소 등]에 설치되어 있으며,                 │

│    에스컬레이터 또는 무빙워크의 어떤 곳이든 도달될 수 있는지 확인한다.         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 점검운전 시 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.13.4에 따라 점검운전      │

│    제어장치가 기동시키는 유일한 수단이고, 2개 이상의 점검운전 제어장치가       │

│    점검용 콘센트에 연결된 경우, 모든 점검운전 제어장치는 에스컬레이터 또는     │

│    무빙워크를 기동시킬 수 없는지 확인한다.                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.8.2 수동 기동 운전                                                        │

│     가) 수동 기동 운전이 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.2 및 5.12.3.11에 따라  │

│    작동되는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 정지하기 전 운전자가 에스컬레이터를 이용하는 사람이 없는지 확인하는    │

│    수단이 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.6에 따라 있는지 확인한다.           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.8.3 자동 기동 운전 ? 미리 정해진 방향으로 기동/양 방향 기동    해당없음  │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│    미리 정해진 방향으로 기동 ┌┐ / 양 방향 기동 ┌┐                          │

│                              ││                ││                          │

│                              └┘                └┘                          │

│     가) 이용자의 진입을 감지하여 자동 운행되는 에스컬레이터 또는 무빙워크의    │

│    경우,「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.3.1 또는 5.12.3.4.1에 따라            │

│    이용자가 콤 교차선에 도착할 때 공칭속도 0.2배 이상으로 움직이고,            │

│    이용자가 출입 시 감지수단을 우회할 수 없는 구조인지 확인한다.               │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 자동 운전되는 에스컬레이터 또는 무빙워크에는 「에스컬레이터 안전기준」 │

│    5.12.3.3.2, 5.12.3.4.2 및 6.2에 따라 이용자에게 알려주는 시각 신호          │

│    시스템이 있는지 확인한다.                                                   │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

│     다) 이용자가 에스컬레이터 또는 무빙워크의 미리 정해진 운행방향과           │

│    반대방향으로 진입할 경우, 「에스컬레이터 안전기준」에 5.12.3.3.1 및         │

│    5.12.3.3.2에 따라  미리 정해진 방향으로 10초 이상 운행되는지 확인한다.      │

│      해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                    │

│               ││     ││                                                    │

│               └┘     └┘                                                    │

│     라) 승강장에서 기다리는 이용자를 감지하는 장치가 「에스컬레이터 안전기준」 │

│    5.12.3.3.3 또는 5.12.3.4.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                 │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     마) 감지수단이 작동 후 일정시간이 지나면「에스컬레이터 안전기준」          │

│    5.12.3.7에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.           │

│      해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                    │

│               ││     ││                                                    │

│               └┘     └┘                                                    │

│     바) 비상정지스위치에 의해 정지된 후 자동-재기동하는 에스컬레이터 또는      │

│    무빙워크가 설치된 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.12에 따라          │

│    자동-재기동이 되는지 확인한다.                                              │

│      해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                    │

│               ││     ││                                                    │

│               └┘     └┘                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│3.9 디딤판, 손잡이, 난간 및 주변보호                                            │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.9.1 디딤판 주행                                                           │

│     디딤판은 각각의 운행방향에 대해 상호 디딤판, 스커트 패널, 콤, 디플렉터 및  │

│    기타 에스컬레이터 또는 무빙워크 구조 부품과 간섭되지 않는지 확인한다.       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.9.2 손잡이 주행                                                           │

│     손잡이는 각각의 운행방향에 대해 에스컬레이터 또는 무빙워크 구조 부품과     │

│    간섭되지 않는지 확인한다.                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.9.3 승강장                                                                │

│     승강장에 충분한 자유공간이 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.5에 따라  │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.9.4 승강장 표면                                                           │

│     가) 승강장 표면은 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.1에 따라 콤의 빗살에서 0.85 │

│    m 이상이고 안전한 발판이 있는지 확인한다.                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 디딤판은 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.2.1 또는 5.7.2.4에 따라  수평   │

│    또는 경사도로 운행되도록 안내되고 있는지 확인한다.                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.9.5 스커트 및 스커트 디플렉터                                             │

│     가) 스커트는 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.3에 따라 설치되어 있는지        │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 스커트 디플렉터는「에스컬레이터 안전기준」 5.5.3.4다)에 따라 설치되어  │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.9.6 난간 및 뉴얼                                                          │

│     가) 난간은 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.│

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 뉴얼은 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.│

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.9.7 기어오름 방지장치 및 접근 금지장치                                    │

│     가) 기어오름방지장치가 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2가)에 따라 설치되어 │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│           해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                               │

│                    ││     ││                                               │

│                    └┘     └┘                                               │

│     나) 접근금지장치가 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2가)에 따라 설치되어    │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│     해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                     │

│              ││     ││                                                     │

│              └┘     └┘                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.9.8 미끄럼방지장치                                                        │

│     미끄럼방지장치가 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2나)에 따라 설치되어      │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.9.9 안전 보호판                                                           │

│     안전 보호판(고정식/비고정식)이 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.4에   │

│    따라  설치되어 있는지 확인한다.                                             │

│     해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                     │

│              ││     ││                                                     │

│              └┘     └┘                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.9.10 쇼핑카트                                                             │

│      쇼핑카트를 사용하는 곳 주변의 에스컬레이터가 쇼핑카트 사용에 적합하지 않을 │

│    경우, 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.4에 따라 진입을 방지하는 접근     │

│    방지대가 설치되어 있는지 확인한다.                                          │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.9.11 옥외용 에스컬레이터의 추가요건    해당없음                           │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 에스컬레이터의 수평 투영면적 바로 위에 보호 덮개가 설치되거나 눈?비 등에 │

│    젖었을 때 미끄러지지 않게 안전한 디딤판이 「에스컬레이터 안전기준」         │

│    7.2.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 난방시스템이 「에스컬레이터 안전기준」 7.2.2에 따라 설치되어 있는지    │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 배수 및 정화시설이 「에스컬레이터 안전기준」 7.2.3에 따라 설치되어     │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 승강장 플레이트 및 콤 플레이트는 「에스컬레이터 안전기준」 7.2.4에 따라  │

│    미끄러지지 않게 설치되어 있는지 확인한다.                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 조명이 「에스컬레이터 안전기준」 7.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│3.10 주행성능 측정                                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.10.1 속도, 전류 및 정지거리                                               │

│     가) 무부하 상태의 에스컬레이터에 대해 다음을 측정하여 기록하되, 2대 이상의 │

│    전동기가 설치된 경우, 각 전동기에 대해 측정한다.                            │

│    ┌───────────┬──────┬──────┐                      │

│    │구 분                 │순방향(상승)│역방향(하강)│                      │

│    ├───────────┼──────┼──────┤                      │

│    │디딤판 속도           │            │            │                      │

│    ├───────┬───┼──────┼──────┤                      │

│    │핸드레일 속도 │좌 측 │            │            │                      │

│    │              ├───┼──────┼──────┤                      │

│    │              │우 측 │            │            │                      │

│    ├───────┴───┼──────┼──────┤                      │

│    │전류                  │            │            │                      │

│    ├───────────┼──────┼──────┤                      │

│    │정지거리              │            │            │                      │

│    └───────────┴──────┴──────┘                      │

│     나) 디딤판의 속도는 「에스컬레이터 안전기준」 5.4.1.2에 따라 공칭속도의    │

│    ±5%를 초과하지 않는지 확인한다.                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 핸드레일과 디딤판의 속도차이가 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.1에 따라  │

│    0~2% 이내인지 확인한다.                                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 핸드레일은 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.1에 따라 정상운행 중          │

│    운행방향의 반대편에서 450N의 힘으로 당겨도 정지되지 않는지 확인한다.        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    3.10.2 보조브레이크                                                         │

│     정상적으로 브레이크가 작동하지 않는 경우, 「에스컬레이터 안전기준」        │

│    5.4.2.2에 따라 보조브레이크가 에스컬레이터 또는 무빙워크를 정지시키는지     │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│3.11 표시 등                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 견고하게 부착되어 │

│    있는지 여부 또는 부착할 수 있도록 준비되어 있는지 확인한다.                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│3.12 개별승강기안전인증을 받은 에스컬레이터의 추가요건      해당없음 ┌┐       │

│                                                                     ││       │

│                                                                     └┘       │

├─┬──────────────────────────────────────┤

│  │무부하 상태에서 전 구간 10회 운행을 한 후 주행 중 소음 및 진동값을 기록한다.│

│  │소음 ┌───┐  진동(X축/Y축/Z축) ┌───────────────┐ 예    │

│  │     │dB(A) │                    │       gal/       gal/        │       │

│  │     └───┘                    │gal                           │       │

│  │                                   └───────────────┘       │

│  │┌┐                                                                        │

│  │││                                                                        │

│  │└┘                                                                        │

├─┴──────────────────────────────────────┤

│[지적사항]                                                                      │

└────────────────────────────────────────┘

  4. 소형화물용 엘리베이터 설치검사기준                                             

    ※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.  

┌────────────────────────────────────────┐

│4.1 기본제원(해당하는 모든 사항에 작성하시오)                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│? 현장명                                 ? 제조업체명 또는 수입업체명         │

│┌┐                                      ┌┐                                  │

│││                                      ││                                  │

│└┘                                      └┘                                  │

│? 호기(설치위치)                         ? 승강기번호                         │

│┌┐                                      ┌┐                                  │

│││                                      ││                                  │

│└┘                                      └┘                                  │

│? 승강기 인증번호                        ? 모델명/제품명                      │

│┌┐                                      ┌┐                                  │

│││                                      ││                                  │

│└┘                                      └┘                                  │

│                                                                                │

│? 운행층수(전체)     ┌┐                ? 전원공급                           │

│                      ││                                                      │

│                      └┘                                                      │

│                                                                                │

│ ? 정면              ┌┐                 ? 전압(V)           ┌┐            │

│                      ││                                      ││            │

│                      └┘                                      └┘            │

│                                                                                │

│ ? 후면              ┌┐                 ? 주파수(㎐)        ┌┐            │

│                      ││                                      ││            │

│                      └┘                                      └┘            │

│                                                                                │

│ ? 측면              ┌┐                ? 정격속도(㎧)       ┌┐            │

│                      ││                                      ││            │

│                      └┘                                      └┘            │

│                                                                                │

│? 정격하중(㎏)       ┌┐                ? 출입문개폐방식     ┌┐            │

│                      ││                                      ││            │

│                      └┘                                      └┘            │

│                                                                                │

│? 구동방식                               ? 운행거리(m)       ┌┐             │

│┌─────────┐                                         ││             │

││권상/포지티브/유압│                                         └┘             │

│└─────────┘                                                          │

│                                                                                │

│? 기어형식           ┌──────┐                                          │

│                      │WG,HG,GL,Etc│                                          │

│                      └──────┘                                          │

│                                                                                │

│? 기계실 위치                                                                  │

│┌───────────────────────────────────┐      │

││□ 승강로 상부     □ 승강로 아래     □ 승강로 측면     □ 기타 위치 │      │

│└───────────────────────────────────┘      │

├────────────────────────────────────────┤

│ 위의 모든 사항은 제출된 서류에 기록된 정보와 일치하는지 확인한다.              │

│          예 ┌┐                                                               │

│             ││                                                               │

│             └┘                                                               │

│                                                                                │

│                                                                                │

│                                                                                │

│                                                                                │

│                                                                                │

├────────────────────────────────────────┤

│4.2 안전부품(해당되는 모든 사항을 작성한다.)                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.2.1 제어반    해당없음                                                    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 제어반의 외부에서 수행된 모든 시험을 확인한다.                         │

│        예 ┌┐                                                                 │

│           ││                                                                 │

│           └┘                                                                 │

│     나) 제어반의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│     인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                      │

│              ││    ││                                                      │

│              └┘    └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.2.2 구동기    해당없음                                                    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 구동기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 구동기의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│     인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                      │

│              ││    ││                                                      │

│              └┘    └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.2.3 카측 과속조절기                                           해당없음    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 과속조절기가 정상적으로 설치되고 작동속도가 정확한지 확인한다.         │

│       예 ┌┐                                                                  │

│          ││                                                                  │

│          └┘                                                                  │

│     나) 과속조절기의의 안전인증표시를 확인한다.                                │

│    인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.2.4 균형추/평형추측 과속조절기                                 해당없음   │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 과속조절기가 정상적으로 설치되고 작동속도가 정확한지 확인한다.         │

│        예 ┌┐                                                                 │

│           ││                                                                 │

│           └┘                                                                 │

│     나) 과속조절기의의 안전인증표시를 확인한다.                                │

│    인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.2.5 카측 추락방지안전장치                                     해당없음    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                │

│         예 ┌┐                                                                │

│            ││                                                                │

│            └┘                                                                │

│     나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.                            │

│    인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.2.6 균형추/평형추측 추락방지장치                               해당없음   │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                │

│         예 ┌┐                                                                │

│            ││                                                                │

│            └┘                                                                │

│     나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.                            │

│    인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.2.7 매다는 장치                                                 해당없음  │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 매다는 장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                     │

│        예 ┌┐                                                                 │

│           ││                                                                 │

│           └┘                                                                 │

│     나) 매다는 장치의 안전인증표시를 확인한다.                                 │

│    인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.2.8 출입문 잠금장치                              해당없음                 │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 출입문 잠금장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 모든 출입문 잠금장치의 안전인증표시를 확인한다.                        │

│     인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                      │

│              ││    ││                                                      │

│              └┘    └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.2.9 카측 완충기                                               해당없음    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 카측 완충기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                     │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 완충기의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│    인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.2.10 균형추측 완충기                                           해당없음   │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 균형추측 완충기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 완충기의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│    인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.2.11 럽처밸브                              해당없음 ┌┐                  │

│                                                          ││                  │

│                                                          └┘                  │

│     가) 럽처밸브가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                        │

│        예 ┌┐                                                                 │

│           ││                                                                 │

│           └┘                                                                 │

│     나) 럽처밸브의 안전인증표시를 확인한다.                                    │

│    인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.2.12 유량제한기                                 해당없음 ┌┐             │

│                                                               ││             │

│                                                               └┘             │

│     가) 유량제한기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                      │

│               예 ┌┐                                                          │

│                  ││                                                          │

│                  └┘                                                          │

│     나) 유량제한기의 안전인증표시를 확인한다.                                  │

│    인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.2.13 이동케이블                                               해당없음    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 이동케이블이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.    예                │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     나) 이동케이블의 안전인증표시를 확인한다.                                  │

│    인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│4.3 기계실(해당되는 모든 사항을 작성한다)                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.3.1 기계실의 시공 및 설비                                                 │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.3.1.1 주개폐기                                                            │

│     가) 주개폐기가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.4에 따른 장소에       │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │A │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     나) 주개폐기를 차단한 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.4.2에 따라 │

│    잠글 수 있는지 구조인지 확인한다.                                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 주 개폐기 차단 시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」13.4.1 및 13.4.3에 │

│    따라 작동되는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 주개폐기는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.4.2에 따라 신속하게   │

│    접근할 수 있고, 여러 대의 소형화물용 엘리베이터 등 다른 승강기가 있는       │

│    경우 쉽게 식별되는지 확인한다.                                              │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.3.1.2 접근 및 출입                                                        │

│     가) 구동기 및 관련 설비의 접근 및 출입이「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 │

│    6.2.1에 따라 안전하게 접근 가능한지 확인한다.                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 출입할 수 없는 기계실의 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.2.2에 │

│    따라 점검문이 설치되어 있는지 확인한다.                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 출입할 수 있는 기계실의 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.2.3에 │

│    따라 출입문이 설치되어 있는지 확인한다.                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 구동기 및 관련 장치에 출입할 수 있는 계단 등이「소형화물용 엘리베이터  │

│    안전기준」 6.2.4에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.3.1.3 안전표시                                                            │

│     가) 표시 및 주의사항 등이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 15.4에 따라   │

│    식별/부착되어 있는지 확인한다.                                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 위험할 수 있는 접근 가능한 회전부품의 경우 「소형화물용 엘리베이터     │

│    안전기준」 12.2.9에 따라 부분적으로 노란색 페인트칠이 되어 있는지           │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.3.1.4 구동방식                                                            │

│     설치된 구동방식(권상식, 유압식)을 확인한다.       ┌┐ 예                  │

│                                                       ││                     │

│                                                       └┘                     │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.3.1.5 제어방식                                                            │

│     설치된 제어방식을 확인한다.                       ┌┐ 예                  │

│                                                       ││                     │

│                                                       └┘                     │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.3.1.7 비상운전                                                            │

│     가) 비상운전장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.2.2 및 12.3.9에  │

│    따라 기계실에 설치되어 있는지 확인한다.                                     │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 기계실 근처에서 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.4.1.2 및       │

│    12.3.9.2에 따라 잠금해제구간을 확인할 수 있는 수단이 있는지 확인한다.       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 비상운전장치가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.4 및 12.3.9에   │

│    따라 작동하는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 고장처리 및 비상해제 열쇠 사용 지침 등 관련 설명서가 「소형화물용      │

│    엘리베이터 안전기준」 15.4.3에 따라 비치되어 있는지 확인한다.               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.3.2 기계실의 내부                                                         │

│     가) 기계실에 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.1.1에 따라 소형 화물용   │

│    엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 기계실 작업공간이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.2.1에 따라    │

│    확보되어 있는지 확인한다.                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 기계실 출입문(점검문)의 구조는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.1.4 │

│    및 6.2.3에 따라 적합한지 확인한다.                                          │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     라) 기계실의 환기가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.2.4에 따라      │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 조명이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.3에 따라 적합한지        │

│    확인한다.                                                                   │

│     작업구역 ┌─┐ 예 ┌┐                                                    │

│              │lx│    ││                                                    │

│              └─┘    └┘                                                    │

│     바) 콘센트가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.3에 따라 설치되어      │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     사) 양중용 지지대 및 고리에 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.4에 따른 │

│    허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.                                       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│4.4 승강로                                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.4.1 피트내 장치     해당없음                                              │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 피트에 출입할 수 있는 경우, 피트 내의 기계적 정지장치가 「소형화물용   │

│    엘리베이터 안전기준」 5.6.4.2 및 14.2.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 피트에 출입할 수 있는 경우, 피트 내의 콘센트가 「소형화물용 엘리베이터 │

│    안전기준」 5.6.4.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 피트에 출입할 수 없는 경우, 승강로 외부에서 「소형화물용 엘리베이터    │

│    안전기준」 5.6.4.4에 따라 청소가 가능한 구조인지 확인한다.                  │

│    해당없음 ┌┐예 ┌┐                                                        │

│             ││   ││                                                        │

│             └┘   └┘                                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.4.2 틈새 및 여유거리                                                      │

│     가) 권상구동 소형화물용 엘리베이터의 경우     해당없음                     │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│       - 균형추가 가장 낮은 위치일 때 카 주행레일의 길이는 「소형화물용         │

│    엘리베이터 안전기준」 5.6.1.1에 따라 가이드 슈/롤러 위로 0.1 m              │

│    이상인지 확인한다.                                                          │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│       - 카가 가장 낮은 위치일 때 균형추 주행레일의 길이는 「소형화물용         │

│    엘리베이터 안전기준」 5.6.1.2에 따라 가이드 슈/롤러 위로 0.1 m              │

│    이상인지 확인한다.                                                          │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     나) 포지티브구동 소형화물용 엘리베이터의 경우     해당없음                 │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│       - 카 주행안내 레일의 길이는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.2.1에 │

│    따라 최상층 위로 승강로 천장에 충돌하기 전까지 최소 0.2 m 이상              │

│    연장되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│       - 카가 고정된 쐐기 또는 완전히 압축된 완충기에 위치할 때 평형추 주행안내 │

│    레일의 길이는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.2.2에 따라 가이드      │

│    슈/롤러 위로 0.1 m 이상인지 확인한다.                                       │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     다) 유압구동 소형화물용 엘리베이터의 경우     해당없음                     │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│       - 카 주행레일의 길이는 램이 가장 높은 위치에 있을 때 「소형화물용        │

│    엘리베이터 안전기준」 5.6.3.1에 따라 가이드 슈/롤러 위로 0.1 m              │

│    이상인지 확인한다.                                                          │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│       - 평형추 주행안내 레일의 길이는 카가 고정된 쐐기 또는 완전히 압축된      │

│    완충기에 위치할 때 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.3.2에 따라        │

│    가이드 슈/롤러 위로 0.1 m 이상인지 확인한다.                                │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │m │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.4.4 완충기    해당없음                                                    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.4.4.1 카측 완충기    해당없음                                             │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 완충기가 확실하게 고정되고 충돌지점에 정확하게 정렬되어 있는지         │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 에너지 축적형 완충기(선형)                                              │

│     피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.                  │

│    해당없음 ┌┐ 확인 ┌─┐ 예 ┌┐                                           │

│             ││      │m │    ││                                           │

│             └┘      └─┘    └┘                                           │

│     다) 에너지 축적형 완충기(비선형)                                            │

│     피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.                  │

│    해당없음 ┌┐ 확인 ┌─┐ 예 ┌┐                                           │

│             ││      │m │    ││                                           │

│             └┘      └─┘    └┘                                           │

│     라) 에너지 분산형 완충기(유압식)    해당없음                               │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│        1) 정격하중, 정격속도의 카를 완충기와 충돌시켜 소형화물용 엘리베이터    │

│    또는 완충기가 손상되지 않았는지 확인한다.                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│        2) 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 10.4.1에 따라 완충기가 정상적으로 │

│    복귀되는지 감지하는 전기안전스위치가 작동하는지 확인한다.                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│        3) 피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.            │

│    해당없음 ┌┐ 확인 ┌─┐ 예 ┌┐                                           │

│             ││      │m │    ││                                           │

│             └┘      └─┘    └┘                                           │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.4.4.2 균형추측 완충기    해당없음                                         │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 에너지 축적형 완충기(선형)    해당없음                                 │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│         상부 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.              │

│    해당없음 ┌┐ 확인 ┌─┐ 예 ┌┐                                           │

│             ││      │m │    ││                                           │

│             └┘      └─┘    └┘                                           │

│     나) 에너지 축적형 완충기(비선형)     해당없음                              │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│         상부 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.              │

│    해당없음 ┌┐ 확인 ┌─┐ 예 ┌┐                                           │

│             ││      │m │    ││                                           │

│             └┘      └─┘    └┘                                           │

│     다) 에너지 분산형 완충기(유압식)     해당없음                              │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│        1) 빈 카의 균형추를 정격속도로 완충기와 충돌 시 소형화물용 엘리베이터가 │

│    손상되지 않았는지 확인한다.                                                 │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│        2) 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 10.4.1에 따라 완충기가 정상적으로 │

│    복귀되는지 감지하는 전기안전스위치가 작동하는지 확인한다.                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│        3) 상부 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.            │

│    해당없음 ┌┐ 확인 ┌─┐ 예 ┌┐                                           │

│             ││      │m │    ││                                           │

│             └┘      └─┘    └┘                                           │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.4.5 승강로 내의 보호                                                      │

│     가) 밀폐식 승강로의 경우에는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.2.1에    │

│    따른 개구부를 제외한 개구부가 없는지 확인한다.                              │

│     해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                      │

│              ││    ││                                                      │

│              └┘    └┘                                                      │

│     나) 균형추 또는 평형추의 주행구간에 설치된 칸막이가 「소형화물용 엘리베이터 │

│    안전기준」 5.5.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 여러 대의 소형화물용 엘리베이터가 있는 경우, 「소형화물용 엘리베이터   │

│    안전기준」 5.5.2에 따라 최하층 승강장 바닥 위로 2.5 m 이상 연장된           │

│    칸막이가 설치되어 있는지 확인한다.                                          │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 승강로 환기는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.2.3에 따라 적합한지 │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     마) 카 출입구와 마주하는 승강로 벽은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」    │

│    11.2에 따라 30 ㎜ 이내인지 확인한다.                                        │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     바) 도르래, 풀리 및 스프라켓이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.6에    │

│    따라 보호되는지 학인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     사) 피트 바닥 직하부에 접근공간이 있는 경우,  카, 균형추 또는 평형추에     │

│    「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.4, 9.7 및 10.3.1에 따른                │

│    추락방지안전장치 또는 완충기, 멈춤쇠 장치가 설치되어 있는지 확인한다.       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     아) 건축관련 요구사항은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.3에 따라      │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     자) 소형화물용 엘리베이터 승강로는 다른 용도의 설비가 설치되어 있지 않은지 │

│    확인한다.                                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     차) 승강로에 설치된 점검문은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.2.2에    │

│    따라 적합한지 확인한다.                                                     │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.4.6 승강장문                                                              │

│     가) 승강장문의 크기가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.3에 따라 카     │

│    출입구 유효크기와 같거나 작은지 확인한다.                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새가 「소형화물용        │

│    엘리베이터 안전기준」 7.1에 따라 적합한지 확인한다.                         │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 자동동력 작동식 문의 표면이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」         │

│    7.5.2.1.3에 따라 함몰되거나 돌출부분이 3 ㎜ 이하인지 확인한다.              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.4.7 카 및 균형추/평형추의 주행안내 레일                                   │

│     가) 주행안내 레일이 제원과 일치하는지 확인한다.                            │

│     카 ┌┐ 예 ┌┐ / 균형추 ┌┐ 예 ┌┐                                      │

│        ││    ││          ││    ││                                      │

│        └┘    └┘          └┘    └┘                                      │

│     나) 주행안내 레일의 고정간격이 제출된 서류(레일관련 서류 및 도면 등)와     │

│    일치하는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│4.5 카, 점검운전 및 접근허용                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.5.1 카                                                                    │

│     가) 카의 정격하중이 인증서와 일치하는지 확인한다.                          │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 유효면적이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.2에 따라 정격하중에    │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    측정 ┌─┐                                                                 │

│         │㎡│                                                                 │

│         └─┘                                                                 │

│     다) 카의 치수가「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.1(바닥면적 1㎡ 이하,   │

│    깊이 1m 이하, 높이 1.2m 이하)에 적합한지 확인한다.                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 카의 재질은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.3.2.4에 따라          │

│    불연재료인지 확인한다.                                                      │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     마) 에이프런은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.4.1에 따라 관련치수 및 │

│    설치상태는 적합한지 확인한다.                                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 에이프런이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.4.2에 따라 승강장      │

│    바닥에 고정된 자동 받침대 문턱이 설치되어 있는지 확인한다.                  │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     사) 카 출입구에는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.5에 따라 승강로 벽과 │

│    충돌을 방지하는 수단이 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.5.2 카문                                                      해당없음    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 카 문은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.6.1에 따라 적합한지       │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 카 문을 닫았을 때 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.6.2에 따라 카   │

│    출입구를 완전히 막는지 확인한다.                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.5.3 승강장 문 및 카 문의 시험                                             │

│     가) 동력 작동식 문인 경우, 문이 닫히는 것을 막는데 필요한 힘은 「소형화물용 │

│    엘리베이터 안전기준」 7.5.2.1.1 및 8.7.1.1에 따라 150 N을 초과하지          │

│    않는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 동력 작동식 문인 경우, 문닫힘 안전장치는 「소형화물용 엘리베이터       │

│    안전기준」 7.5.2.1.2 및 8.7.1.2에 따라 작동하는지 확인한다.                 │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 열리는 방향으로 150 N을 가할 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」  │

│    7.2.3.2에 따라 문 벌어짐이 중앙 개폐식 문은 45 ㎜, 측면 개폐식 문은 30      │

│    ㎜를 초과하지 않는지 확인한다.                                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 잠금해제구간이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.1에 따라 승강장  │

│    바닥 위ㆍ아래로                                                             │

│    0.1 m를 초과하지 않는지 확인한다.                                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 승강장 조명장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.6.1에 따라 조도 │

│    50 lx 이상인지 확인한다.                                                    │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │lx│    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     바) 승강장문이 카 문에 의해 작동되는 경우, 「소형화물용 엘리베이터         │

│    안전기준」 7.7.3.2 및 7.7.5에 따라 해제하면 승강장문은 자동으로 닫히고      │

│    잠기는지 확인한다.                                                          │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     사) 승강장문의 비상잠금해제가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.3.2에 │

│    따라 비상잠금해제 삼각열쇠를 사용하여 외부에서 잠금해제 할 수 있도록        │

│    되어 있는지 확인한다.                                                       │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     아) 수직개폐식 문은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.4.3에 따라        │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     자) 각 승강장문의 닫힘을 입증하는 접점이 개방되면 「소형화물용 엘리베이터  │

│    안전기준」 7.7.4에 따라 잠금해제구간 밖의 카가 정지하고 움직이지 않는지     │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     차) 승강장문에는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.3.1에 따라 잠금을  │

│    입증하는 기계적 잠금장치가 있는지 확인한다.                                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     카) 잠금해제구간 밖에서 카/승강장문 접점 또는 여러 개의 문중 어느 하나라도 │

│    열려 있을 때 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.2.1에 따라 카가         │

│    움직이지 않는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     타) 수동개폐식 문의 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.6.2에 따라  │

│    카의 유무를 알수 있는 수단이 설치되어 있는지 확인한다.                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│4.6 매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상                                         │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.6.1 매다는 장치                                               해당없음    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.6.1.1 로프                                                     해당없음   │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 본수 설계 ┌┐ 측정                                                    │

│                   ││                                                         │

│                   └┘                                                         │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     나) 지름 설계 ┌─┐ 측정                                                  │

│                   │㎜│                                                       │

│                   └─┘                                                       │

│    ┌─┐                                                                      │

│    │㎜│                                                                      │

│    └─┘                                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.6.1.2 로프 단말처리    해당없음                                           │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│    카측  ┌┐, 균형추/평형추측 ┌┐                                            │

│          ││                  ││                                            │

│          └┘                  └┘                                            │

│     가) 로프 단말사이의 연결은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.2.2에 따라 │

│    제작되어 있는지 확인한다.                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 로프 간의 분산 하중이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.5에 따라    │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.6.1.3 체인    해당없음                                                    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 본수 설계 ┌┐ 측정                                                    │

│                   ││                                                         │

│                   └┘                                                         │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     나) 호칭번호 설계 ┌┐ 확인                                                │

│                       ││                                                     │

│                       └┘                                                     │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     다) 체인 간의 분산 하중이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.5에 따라    │

│    체인 사이의 하중을 분산하는지 확인한다.                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.6.2 매다는 장치의 이완감지장치    해당없음                                │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     매다는 장치에 이완감지장치가 설치된 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 │

│    12.2.7 및 12.3.13에 따라  작동되는지 확인한다.                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.6.3 권상/제동    해당없음                                                 │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 오버밸런스율이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.3에 따라 적합한지  │

│    확인한다.                                                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │% │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     나) 카에 125% 부하시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.3.2.1에 따라  │

│     브레이크 작동에 의해 정지되는지 확인한다.                                  │

│    감속도 ┌─┐ 예 ┌┐                                                       │

│           │g │    ││                                                       │

│           └─┘    └┘                                                       │

│     다) 로프 권상이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.3.1에 따라 적합한지   │

│    다음과 같이 확인한다.                                                       │

│       1) 무부하 정격속도로 상승운행 중 비상정지시 정지하는지 확인한다.         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│       2) 정격하중의 125%를 실고, 정격속도로 하강운행 중 비상정지시 정지하는지  │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 균형추가 완충기를 누르고 있을 때 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」    │

│    9.3.1가)에 따라 로프가 미끄러지고 상승하지 않는지 확인한다.                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│4.7 안전회로                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.7.1 안전접점 및 회로                                                      │

│     가) 파이널 리미트 스위치가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 10.5에 따라  │

│    설치되고 작동상태가 적합한지 확인한다.                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 피트, 기계실 및 풀리실, 카상부, 점검장치, 소형화물용 엘리베이터 기계 및 │

│    패널에 설치된 정지장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 14.2.2에        │

│    따라 작동 시 카의 움직임을 방지하는지 확인한다.                             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 문 개방된 상태에서의 착상 및 재-착상은「소형화물용 엘리베이터          │

│    안전기준」 14.2.1.2에 따라 적합한지 확인한다.                               │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 기계적으로 직접 연결되지 않은 승강장 문짝의 경우, 「소형화물용         │

│    엘리베이터 안전기준」 7.7.5.2에 따라 모든 문짝에 전기안전장치가             │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     마) 로프 또는 체인이 비정상적으로 늘어난 경우, 「소형화물용 엘리베이터     │

│    안전기준」 12.3.13에 따른 이완감지장치가 작동하는지 확인한다.               │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     바) 전기안전장치가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 14.1.2에 따라 작동될 │

│    경우 카의 움직임을 방지하는지 확인한다.                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│4.8 카/균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호                             │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.8.1 카 추락방지안전장치    해당없음                                       │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 추락방지안전장치는 균일하게 분포된 부하와 다음 특정한 속도 초과로      │

│    과속조절기가 작동되고 하강방향으로 움직이는 카를 정지시키는지 확인한다.     │

│       1) 권상구동식의 즉시 작동형, 정격하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도)   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│       2) 유압구동식의 즉시 작동형, 125%의 하중과 정격속도(필요한 경우          │

│    점검속도)                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│       3) 권상구동식의 점차 작동형, 125%의 하중과 정격속도(필요한 경우          │

│    점검속도)                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│       4) 포지티브 구동식 및 유압구동식의 점차 작동형, 정격하중과               │

│    정격속도(필요한 경우 점검속도)                                              │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 검사 후, 소형화물용 엘리베이터의 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 추락방지안전장치 작동 시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.8.5에    │

│    따라 전기안전장치가 작동되는지 확인한다.                                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.8.2 카측 과속조절기     해당없음                                          │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」   │

│    9.9.2에 따라 소형화물용 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 과속조절기가 조정 가능한 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」       │

│    9.9.2.8에 따라 봉인되어 있는지 확인한다.                                    │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 로프 지름이 인증서와 부합하는지 확인한다.                              │

│    과속조절기 로프의 지름┌─┐ 예 ┌┐                                        │

│                          │㎜│    ││                                        │

│                          └─┘    └┘                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.8.3 균형추 및 평형추측 추락방지안전장치    해당없음                       │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 다음의 속도로 빈 카로 운전하면서 추락방지안전장치가 하강하는 균형추/평 │

│    형추를 정지시키는지 확인한다.                                               │

│         - 정격속도(필요한 경우 점검속도), 즉시 작동형    해당없음 ┌┐ 예      │

│                                                                   ││         │

│                                                                   └┘         │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│         - 정격속도(필요한 경우 점검속도), 점차 작동형    해당없음 ┌┐ 예      │

│                                                                   ││         │

│                                                                   └┘         │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     나) 검사 후, 소형화물용 엘리베이터의 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.8.4 균형추/평형추측 과속조절기     해당없음                               │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 설치된 경우, 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「소형화물용 엘리베이터 │

│    안전기준」 9.9.2에 따라 소형화물용 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 과속조절기가 조정 가능한 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」       │

│    9.9.2.8에 따라 봉인되어 있는지 확인한다.                                    │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 로프 지름이 인증서와 부합하는지 확인한다.                              │

│    과속조절기 로프의 지름┌─┐ 예 ┌┐                                        │

│                          │㎜│    ││                                        │

│                          └─┘    └┘                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.8.5 멈춤 쇠 장치    해당없음                                              │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 멈춤 쇠 장치는 균일하게 분포된 125%의 하중으로 하강 중인 정격속도의    │

│    소형화물용 엘리베이터를 정지시키는 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 검사 후, 소형화물용 엘리베이터의 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.8.6 전기적 크리핑 방지시스템   해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                      │

│                                              ││    ││                      │

│                                              └┘    └┘                      │

│     전기적 크리핑 방지시스템은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 14.2.1.3에   │

│    따라 적합하게 작동되는지 확인한다.                                          │

├────────────────────────────────────────┤

│4.9.  주행성능 측정                                                             │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.9.1 일반적인 주행시험                                                     │

│     가) 주전원 전류가 최대 부하에서 전동기가 지정된 전류 값 이내에 있는지      │

│    확인한다.                                                                   │

│    설계 ┌─┐ / 측정 ┌─┐                                                   │

│         │A │        │A │                                                   │

│         └─┘        └─┘                                                   │

│     나) 카가 주행하는 중간지점에서 카의 속도와 전동기의 전류를 측정하고        │

│    기록한다.                                                                   │

│    ┌────┬──┬────┬────┬─────┬────┬─────┬────┐│

│    │카의    │운행│속도(㎧)│전류(A) │착상속도(<│재착상  │점검운전  │비상운전││

│    │부하상태│방향│        │        │0.8㎧)    │(<0.3㎧)│(<0.63㎧) │(<0.3㎧)││

│    ├────┼──┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤│

│    │무부하  │상승│        │        │          │        │          │        ││

│    │        ├──┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤│

│    │        │하강│        │        │          │        │          │        ││

│    ├────┼──┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤│

│    │오버밸런│상승│        │        │          │        │          │        ││

│    │스율    ├──┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤│

│    │        │하강│        │        │          │        │          │        ││

│    ├────┼──┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤│

│    │정격하중│상승│        │        │          │        │          │        ││

│    │        ├──┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤│

│    │        │하강│        │        │          │        │          │        ││

│    └────┴──┴────┴────┴─────┴────┴─────┴────┘│

│     다) 권상구동 소형화물용 엘리베이터의 경우 「소형화물용 엘리베이터          │

│    안전기준」 12.2.5에 따라 주행구간의 중간에서 측정한 속도가 정격속도의       │

│    92~110% 이내인지 확인한다.                                                  │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 유압식 소형화물용 엘리베이터의 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 │

│    12.3.8에 따른 주행구간 중간에서 측정한 속도가 정상속도(빈 카의 상승,        │

│    부하가 있는 카의 하강)의 10%를 초과하지 않는지 확인한다.                    │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.9.2 유압시스템의 점검     해당없음                                        │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 최상층에 있는 카의 전부하 압력을 확인한다.                             │

│    ┌──┐                                                                    │

│    │bar │                                                                    │

│    └──┘                                                                    │

│     나) 릴리프 밸브는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.5.3에 따라 전    │

│    부하 압력의 140 %에서 작동하는지 확인한다.                                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 전 부하 압력의 200 %를 유압시스템에 5분 동안 가해지는 경우,  누유로    │

│    인한 압력저하가 없는지 확인한다.                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 전 부하 압력의 200% 시험 후 유압 시스템에 지장이 없는지 확인한다.      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 로프 또는 체인이 늘어지기 전에 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」      │

│    12.3.13에 따라 더 이상 하강하지 않도록 자동으로 정지하는지 확인한다.        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 유압유의 온도감지장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.14에   │

│    따라 적절하게 작동하는지 확인한다.                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     사) 카가 과속으로 하강할 때 럽처밸브 또는 유량제한기는 「소형화물용        │

│    엘리베이터 안전기준」 12.3.5.5 및 12.3.5.6에 따라 균일한 정격하중의         │

│    카를 정지시키는지 확인한다.                                                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│4.10 보호장치                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.10.1 전동기의 단락 보호                                                   │

│     전동기는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.3.1에 따라 단락에 대해      │

│    보호되는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.10.2 전동기의 회로차단기                                                  │

│     전동기는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.3.2 및 13.3.3에 따라 회로가 │

│    차단되는지  확인한다.                                                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.10.3 전동기 구동시간 제한장치                                             │

│     전동기 구동시간 제한장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.8 또는  │

│    12.3.12에 따라 작동되는지 확인한다.                                         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.10.4 조명 및 콘센트의 보호                                                │

│     모든 조명 및 콘센트는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.6에 따라       │

│    소형화물용 엘리베이터 전원과 분리되어 있는지 확인한다.                      │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│4.11 전기적 보호                                                                │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.11.1 절연저항                                                             │

│     가) 전동기의 절연저항이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.1.3에 따라   │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│      전동기 절연저항 ┌─┐ 예 ┌┐                                            │

│                      │㏁│    ││                                            │

│                      └─┘    └┘                                            │

│     나) 조명장치의 절연저항이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.1.3에 따라 │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│      조명장치 절연저항 ┌─┐ 예 ┌┐                                          │

│                        │㏁│    ││                                          │

│                        └─┘    └┘                                          │

├────────────────────────────────────────┤

│    4.11.2 전기배선                                                             │

│     가) 이동케이블을 포함한 전기배선은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」      │

│    13.5.1 및 13.5.2에 따라 적합한지 확인한다.                                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 제조시방에 따라 EMC 적합배선이 설치되어 있는지 확인한다.               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 기계실의 직접적인 접촉에 대비한 전기장치가 「소형화물용 엘리베이터     │

│    안전기준」 13.1.2에 따라 IP2X 이상으로 보호되어 있는지 확인한다.            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 전기배선의 늘어짐 및 손상을 확인하고 모든 접지선이 「소형화물용        │

│    엘리베이터 안전기준」 13.5.3에 따라 연결되어 있는지 확인한다.               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│4.12 표시 등                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 견고하게 부착되어 │

│    있는지 여부 또는 부착할 수 있도록 준비되어 있는지 확인한다.                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│4.13 개별승강기안전인증을 받은 소형화물용 엘리베이터의 추가요건                 │

│       해당없음 ┌┐                                                            │

│                ││                                                            │

│                └┘                                                            │

├────────────────────────────────────────┤

│     정격하중과 정격속도로 4.8.1 및 4.8.3에 따른 추락방지안전장치 작동시험을    │

│    실시하여 적합한지 확인한다.                                                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│[지적사항]                                                                      │

└────────────────────────────────────────┘

  5. 수직형 휠체어리프트 설치검사기준                                               

    ※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.  

┌────────────────────────────────────────┐

│5.1 기본제원                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│? 현장명                                 ? 제조업체명 또는 수입업체명         │

│┌┐                                      ┌┐                                  │

│││                                      ││                                  │

│└┘                                      └┘                                  │

│? 설치위치(호기)                         ? 승강기번호                         │

│┌┐                                      ┌┐                                  │

│││                                      ││                                  │

│└┘                                      └┘                                  │

│? 승강기 인증번호                        ? 모델명/제품명                      │

│┌┐                                      ┌┐                                  │

│││                                      ││                                  │

│└┘                                      └┘                                  │

│                                                                                │

│? 정격용량(㎏)             설계 ┌┐   현장 ┌┐                               │

│                                 ││        ││                               │

│                                 └┘        └┘                               │

│                                                                                │

│? 플랫폼 (폭㎜×길이㎜)    설계 ┌─┐   현장 ┌─┐                           │

│                                 │×│        │×│                           │

│                                 └─┘        └─┘                           │

│                                                                                │

│  비고 일반인이 접근할 수 있는 건축물은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.8.3에 따라 길이는 │

│1.400 ㎜ 이상이어야 한다.                                                       │

│                                                                                │

│? 유효면적 (㎡)            설계 ┌┐   현장 ┌┐                               │

│                                 ││        ││                               │

│                                 └┘        └┘                               │

│                                                                                │

│  비고 카의 유효면적은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.8.1에 따라 2 ㎡ 이하이어야 한다.│

│                                                                                │

│? 정격속도(㎧)             설계 ┌┐   현장 ┌┐                               │

│                                 ││        ││                               │

│                                 └┘        └┘                               │

│                                                                                │

│? 운행구간                 설계 ┌┐   현장 ┌┐                               │

│                                 ││        ││                               │

│                                 └┘        └┘                               │

│                                                                                │

│? 건물측 전원공급                                                              │

│                                                                                │

│ ? 전압(V)                 설계 ┌┐   현장 ┌┐                               │

│                                 ││        ││                               │

│                                 └┘        └┘                               │

│                                                                                │

│ ? 주파수(㎐)              설계 ┌┐   현장 ┌┐                               │

│                                 ││        ││                               │

│                                 └┘        └┘                               │

│                                                                                │

│  비고  전원은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.1에 따라 전용전원에 연결되어야 한다.│

│                                                                                │

│? 전동기 전원공급                                                              │

│                                                                                │

│ ? 정격전압(V)             설계 ┌┐   현장 ┌┐                               │

│                                 ││        ││                               │

│                                 └┘        └┘                               │

│                                                                                │

│ ? 정격전류(A)             설계 ┌┐   현장 ┌┐                               │

│                                 ││        ││                               │

│                                 └┘        └┘                               │

│                                                                                │

│  비고 구동기의 동작전압은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.2에 따라 500V 이하│

├────────────────────────────────────────┤

│? 구동방식                                                                     │

│                                                                                │

│ 랙-피니언 구동방식                    ┌┐ 5.9.3   참조                        │

│                                       ││                                     │

│                                       └┘                                     │

│                                                                                │

│ 로프 및 체인 현수 구동방식            ┌┐ 5.9.4   참조                        │

│                                       ││                                     │

│                                       └┘                                     │

│                                                                                │

│ 스크류-너트 구동방식                  ┌┐ 5.9.5   참조                        │

│                                       ││                                     │

│                                       └┘                                     │

│                                                                                │

│ 마찰 견인 구동방식                    ┌┐ 5.9.6   참조                        │

│                                       ││                                     │

│                                       └┘                                     │

│                                                                                │

│ 유도체인 구동방식                     ┌┐ 5.9.7   참조                        │

│                                       ││                                     │

│                                       └┘                                     │

│                                                                                │

│ 팬터그래프식 구동방식                 ┌┐ 5.9.8   참조                        │

│                                       ││                                     │

│                                       └┘                                     │

│                                                                                │

│ 유압 구동방식                         ┌┐ 5.9.9   참조                        │

│                                       ││                                     │

│                                       └┘                                     │

│                                                                                │

│ 2차전지 구동방식                      ┌┐ 5.9.10  참조                        │

│                                       ││                                     │

│                                       └┘                                     │

│                                                                                │

│? 옥외 설치       해당없음                                                     │

│┌┐                                                                            │

│││                                                                            │

│└┘                                                                            │

│ 가) 기계 및 전기부품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11.1에 따라        │

│외부의 유해한 영향에 대한 보호조치가 되어 있는지 확인한다.                      │

│예 ┌┐                                                                         │

│   ││                                                                         │

│   └┘                                                                         │

│ 나) 승강로는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11.2에 따라 누수가 발생되지  │

│않도록 하거나 배수장치가 설치되어 있는지 확인한다.                              │

│예 ┌┐                                                                         │

│   ││                                                                         │

│   └┘                                                                         │

│ 다) 밀폐된 승강로의 바닥은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11.2에 따라    │

│침수가 불가능하도록 되어 있는지 확인한다.                                       │

│0예 ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│ 라) 전기설비는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.12에 따라 IP 54 이상인지   │

│확인한다.                                                                       │

│예 ┌┐                                                                         │

│   ││                                                                         │

│   └┘                                                                         │

├────────────────────────────────────────┤

│ 위의 모든 사항은 제출된 서류에 기록된 정보와 일치하는지 확인한다.              │

│예 ┌┐                                                                         │

│   ││                                                                         │

│   └┘                                                                         │

│                                                                                │

│                                                                                │

│                                                                                │

├────────────────────────────────────────┤

│5.2 안전부품                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.2.1 제어반                                                                │

│     가) 제어반은 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 제어반의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.2.2 구동기    해당없음                                                    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 구동기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 구동기의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.2.3 과속조절기    해당없음                                                │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 과속조절기가 정상적으로 설치되고 작동이 원활한지 확인한다.             │

│             예 ┌┐                                                            │

│                ││                                                            │

│                └┘                                                            │

│     나) 과속조절기의 안전인증표시를 확인한다.                                  │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.2.4 추락방지안전장치    해당없음                                          │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                │

│                   예 ┌┐                                                      │

│                      ││                                                      │

│                      └┘                                                      │

│     나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.                            │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.2.5 매다는 장치    해당없음                                               │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 매다는 장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                     │

│    매다는 장치 ┌┐ 예 ┌┐                                                    │

│                ││    ││                                                    │

│                └┘    └┘                                                    │

│     나) 매다는 장치의 안전인증표시를 확인한다.                                 │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.2.6 출입문 잠금장치       해당없음                                        │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 출입문 잠금장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.             예  │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     나) 출입문 잠금장치의 안전인증표시를 확인한다.                             │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.2.7 럽처밸브/유량제한기    해당없음                                       │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 럽처밸브/유량제한기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 럽처밸브/유량제한기의 안전인증표시를 확인한다.                         │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.2.8 비상통화장치                                                          │

│     가) 비상통화장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 비상통화장치의 안전인증표시를 확인한다.                                │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.2.9 이동케이블                                                            │

│     가) 이동케이블이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 이동케이블의 안전인증표시를 확인한다.                                  │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│5.3 일반사항                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.3.1 전용전원                                                              │

│     가) 주개폐기가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.1에 따라 설치되고    │

│    적절한 용량으로 보호되고 있는지 확인한다.                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │A │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     나) 주개폐기는 전원차단 위치 또는 차단상태에서「수직형 휠체어리프트        │

│    안전기준」 5.5.1.1에 따라 잠글 수 있는지 확인한다.                          │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 주개폐기는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.1에 따라 조명기구 및 │

│    유지보수용 콘센트의 전원과 독립되어 있는지 확인한다.                        │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.3.2 기계안전                                                              │

│     가) 업무수행자 및 이용자 등을 위한 보호수단은 「수직형 휠체어리프트        │

│    안전기준」 5.1.3, 5.1.11.3, 5.1.4.4.2, 5.9.1 및 5.10.8.2에 따라 설치되어    │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 보호수단을 고정하는 부품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.3에    │

│    따라  보호수단 제거 후에도 보호수단 또는 기계장치에 부착된 상태로           │

│    유지되는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 권상도르래, 풀리 및 스프로킷은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」        │

│    5.4.1.7에 따라 보호조치가 되어 있는지 확인한다.                             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.3.3 조도 및 콘센트                                                        │

│     가) 카 바닥, 카 조작반 및 승강장 문 근처의 조도가 「수직형 휠체어리프트    │

│    안전기준」 5.5.4에 따라 50 lx 이상인지 확인한다.                            │

│    카 바닥 ┌┐ / 카 조작반 ┌┐ / 승강장 근처 ┌┐ 예 ┌┐                    │

│            ││             ││               ││    ││                    │

│            └┘             └┘               └┘    └┘                    │

│     나) 조명스위치를 설치한 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.4에 따라 │

│    비인가된 조작으로부터 보호되고 있는지 확인한다.                             │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 비상등은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.4에 따라 자동 재충전     │

│    예비전원 공급장치에 연결되어 조도가 2 lx 이상이며, 정상 조명전원이          │

│    차단되면 자동으로 즉시 점등되는지 확인한다.                                 │

│    조도 ┌┐  예 ┌┐                                                          │

│         ││     ││                                                          │

│         └┘     └┘                                                          │

│     라) 전원 콘센트는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.5에 따라 수직형 휠체│

│    어리프트 근처에 설치되어 있는지 확인한다.                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.3.4 비상구출운전/수동운전                                                 │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.3.4.1 일반사항(유압구동방식 제외)    해당없음                             │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 비상구출 운전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 가장 │

│    가까운 승강장으로 15분 이내에 이동시킬 수 있는지 확인한다.                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 비상운전 설명서는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.1에 따라        │

│    경고문이 명시되어 보기 쉬운 곳에 부착 및 게시되어 있는지 확인한다.          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 수권조작 장치 사용시 브레이크 수동 개방력이 30 N 이상인 경우, 「수직형 │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 브레이크 개방 수단이 구비되어          │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     라) 브레이크 개방장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라      │

│    지속적인 인력을 가해야 하는 구조인지 확인한다.                              │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     마) 예비전원 또는 장치를 사용하는 비상운전을 하는 경우, 「수직형           │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 작동되는지 확인한다.                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     바) 비상구출 운전장치에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.2에 따라      │

│    운행방향을 나타내는 표지가 부착되어 있는지 확인한다.                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.3.4.2 유압 구동방식에서의 비상운전     해당없음                           │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 수동조작 비상하강밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.17.1에 │

│    따라 승강로 외부에 설치되어 있는지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 수동조작 비상하강밸브 조작시 카의 속도는 「수직형 휠체어리프트         │

│    안전기준」 5.4.10.17.1에 따라 0.15 ㎧ 이하인지 확인한다.                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 수동조작 비상하강밸브 조작은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」          │

│    5.4.10.17.1에 따라 지속적인 수동 작동력이 요구되며, 의도되지 않은           │

│    조작으로부터 보호되고 있는지 확인한다.                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 간접 유압식의 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.17.1에 따라  │

│    밸브의 수동 작동으로 로프 또는 체인의 이완 및 램의 함몰이 발생되지          │

│    않는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     마) 수동펌프는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.17.2에 따라         │

│    추락방지안전장치 또는 클램핑 장치가 설치된 모든 수직형 휠체어리프트에       │

│    차단밸브와 체크밸브 또는 하강방향밸브 사이에 영구적으로 설치되어 있는지     │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 수동조작 비상하강 밸브 근처에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.3에 │

│    따라 “위험-비상하강밸브”라는 문구가 표시되어 있는지 확인한다.             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.3.5 경고 및 표시                                                          │

│     승강기번호, 경고 및 표시 문구는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.14,   │

│    6.1에 따라 부착 및 표시되어 있는지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.3.6 건물의 유효 틈새에 대한 요건                                          │

│     작업 공간은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 7에 따라 작업 구역 높이 및    │

│    수평 작업 구역이 있는지 확인한다.                                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│5.4 유지보수 및 검사를 위한 접근                                                │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.4.1 일반사항                                                              │

│     비상운전 및 동적시험에 필요한 장치들은「수직형 휠체어리프트 안전기준」     │

│    5.1.4.1.3 및 5.1.4.2.3에 따라 승강로 외부에 설치되어 있는지 확인한다.       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.4.2 카 위 작업구역    해당없음                                            │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 기계적인 고정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」5.1.4.1.2에 따라   │

│    승강로 내 고정부와의 틈새를 300 ㎜ 이상 확보하기 위해 설치되어 있는지       │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 카에 천장이 있는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.5에 따라   │

│    다음을 만족하는지 확인한다.                                                 │

│       1) 천장 접근을 위한 문은 열쇠가 사용되어야 되며, 카의 정상적인 운전이    │

│    방지되어야 한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│       2) 카의 정상 운행 복귀는 인가된 작업자만 접근 가능한 승강로 외부의       │

│    재-설정 장치에 의해서만 이뤄져야 한다.                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│       3) 천장을 발로 밟는 것에 대한 경고를 나타내는 표지가 있어야 한다.        │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.4.3 카 아래 작업구역                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.4.3.1 기계적 고정장치     해당없음                                        │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 카가 가장 낮은 위치에서 카 하부 여유틈새가 500 ㎜ 미만인 경우, 「수직형 │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1가)에 따라 수동식 기계적 고정장치가        │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 기계적 고정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1나)에 따라 │

│    피트 출입 전에 설치될 수 있어야 하며, 이 기능의 사용목적과 위치가           │

│    명확하게 표시되어 있는지 확인한다.                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 기계적 고정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1다)에 따라 │

│    지정된 위치에 있지 않으면 시각적 경고안내가 제공되고 있는지 확인한다.       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.4.3.2 피트 출입문해당없음 ┌┐                                            │

│                                ││                                            │

│                                └┘                                            │

│     피트 출입문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1다)에 따라 열쇠로  │

│    열려야 하며, 열렸을 때는 카가 정상적으로 운행되지 않는지 확인한다.          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.4.3.3 정상운행 재-설정                                                    │

│     카의 정상적인 운행은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1다)에 따라  │

│    업무수행자만이 접근 가능한 승강로 밖의 재-설정 장치에 의해 가능한지         │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.4.3.4 피트에서의 점검운전해당없음 ┌┐                                    │

│                                        ││                                    │

│                                        └┘                                    │

│     카를 피트에서 움직일 필요가 있을 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」    │

│    5.1.4.2.1라)에 따라 5.5.17에 따른 점검운전이 사용될 수 있는지 확인한다.     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.4.3.5 피트에서 탈출                                                       │

│     업무수행자가 카 아래 작업구역에 있을 때, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」  │

│    5.1.4.2.2에 따라 작업구역을 쉽고 안전하게 빠져 나갈 수 있는지 확인한다.     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.4.4 승강로 외부의 작업구역(점검문 및 트랩문)해당없음 ┌┐                 │

│                                                           ││                 │

│                                                           └┘                 │

│     가) 승강로내 유지보수 및 점검은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.3 및 │

│    5.6.6에 따라 점검문 및 트랩문을 통해 가능한지 확인한다.                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 점검문 및 트랩문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.6.1 및         │

│    5.6.6.2에 따라 카의 운행에 간섭되지 않으며, 특수한 열쇠를 사용하여          │

│    외부에서 열 수 있는 구조인지 확인한다.                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 점검문 및 트랩문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.6.3 및 5.5.10에 │

│    따라 기계적으로 잠기는 구조이며, 전기적으로 제어되고 있는지 확인한다.       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.4.5 승강로 외부 설비해당없음 ┌┐                                         │

│                                   ││                                         │

│                                   └┘                                         │

│     가) 제어반, 구동기 등 설비의 일부분이 승강로 외부에 설치된 경우, 「수직형  │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.4에 따라 제작된 캐비닛 안에 설치되어          │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 비인가자의 접근이 가능한 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」        │

│    5.1.4.4.2에 따라 캐비닛의 개구부에 대한 보호조치가 되어 있는지 확인한다.    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.4.6 점검운전해당없음 ┌┐                                                 │

│                           ││                                                 │

│                           └┘                                                 │

│     점검운전 조작반은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.17에 따라 설치되어  │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│5.5. 주행안내 레일                                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.5.1 일반사항                                                              │

│     가) 카 지지/안내장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.1.1에 따라     │

│    승강로 벽의 내부 표면과 최대 설계하중을 적재한 플랫폼의 출입구 부품간의     │

│    수평 틈새가 20 ㎜ 이하로 유지되고 있는지 확인한다.                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 정격하중이 카 바닥 길이의 절반, 카 바닥 폭의 절반에 걸쳐 분포될 때,    │

│    「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.1.2에 따라  카의 가장자리는            │

│    수평에서 ±10 ㎜ 이상 기울어지지 않는지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 카 지지/안내장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.1.3에 따라     │

│    금속제로 제작되어 있는지 확인한다.                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.5.2 주행안내 레일                                                         │

│     주행안내 레일, 주행안내 레일 이음부 및 부속품은 「수직형 휠체어리프트      │

│    안전기준」 5.2.1.4에 따라 수직형 휠체어리프트의 안전한 운행이 보장되는지    │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│5.6 승강로 및 카                                                                │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.1 일반사항                                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.1.1 상부틈새                                                            │

│     카가 최상부 기계적 정지장치와 접할 때, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」    │

│    5.6.2 및 5.10.2에 따라 카의 바닥과 상부 장애물 사이의 여유틈새는 2 m        │

│    이상인지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.1.2 승강로 내 작업자에 대한 위험성                                      │

│     가) 승강로 내 갇힌 업무수행자를 위해 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3 │

│    및 5.10.3에 따라 비상통화장치가 설치되어 있는지 확인한다.                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     나) 승강로 내에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3 및 5.10.3에 따라  │

│    수직형 휠체어리프트와 관련 없는 설비가 있는지 확인한다.                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.2 밀폐식 승강로해당없음 ┌┐                                            │

│                                ││                                            │

│                                └┘                                            │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.2.1 승강로 벽의 구조                                                    │

│     가) 승강로 벽은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.1에 따라 수직으로   │

│    연속적인 평탄한 면을 형성하고 경질재료로 구획되어 있는지 확인한다.          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 승강로 벽 내면의 함몰 또는 돌출부위는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 │

│    5.6.4.2에 따라 되어 있는지 확인한다.                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 최상층 승강로 벽의 높이는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.4에   │

│    따라 설치되어 있는지 확인한다.                                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.2.2 승강로 출입구                                                       │

│     승강로 출입구는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.1에 따라 승강장문으로 │

│    보호되고 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.2.2.1 경첩이 부착된 승강장문                                            │

│     가) 카와 승강장문 출입구의 유효크기는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」     │

│    5.1.8.4 및 5.8.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 승강장문의 구조는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.2.1에 따라      │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.2.2.2 승강장문의 구조                                                   │

│     가) 승강장문의 내부표면은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.1에 따라  │

│    연속적이고 단단한 매끄러운 수직면인지 확인한다.                             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 승강장문의 내부표면은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.2에 따라  │

│    승강로 벽 내부 표면과 연속적인 평면으로 설치되어 있는지 확인한다.           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 승강장문 상?하, 좌?우 틈새는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.4에 │

│    따라 6 ㎜ 이하인지 확인한다.                                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 승강장문 끝부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.5에 따라      │

│    끼이거나 이탈이 방지될 수 있는 구조인지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 단차로 램프가 설치되어야 하는 출입구의 경우, 「수직형 휠체어리프트     │

│    안전기준」 5.8.4.6에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                         │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.2.3 출입문의 잠금                                                       │

│     가) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.1에 따라      │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.6에 따라 잠금 │

│    효력이 감소되지 않는지 확인한다.                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.9에 따라      │

│    보호되고, 점검창이 설치되어 있는지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.2.4 비상잠금해제                                                        │

│     출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.6에 따라            │

│    비상잠금해제 삼각키를 사용하여 잠금 해제가 가능하고, 비상 해제 후 공구를    │

│    사용하지 않고 문을 닫고 잠글 수 있는지 확인한다.                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.2.5 문 작동 중의 보호                                                   │

│     자동으로 열리는 승강장문인 경우, 승강장문은 「수직형 휠체어리프트          │

│    안전기준」 5.8.7.3에 따라 5초 이상 대기하고 있는지 확인한다.                │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.2.6 감지날, 포토셀 또는 광커튼                                          │

│     가) 감지날, 포토셀 또는 광커튼은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.1에 │

│    따라 협착의 위험성이 존재하는 곳에 설치되어 있는지 확인한다.                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 감지날, 포토셀 또는 광커튼의 작동시 정지거리는 「수직형 휠체어리프트   │

│    안전기준」 5.9.2.2 및 5.9.2.3에 따라 카가 충돌하기 전에 멈출 수 있는지      │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 카의 감지날, 포토셀 또는 광커튼과 승강로 내벽 사이, 또는 카와 승강장   │

│    문턱 사이의 수평거리는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.4에 따라      │

│    20 ㎜  이하인지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.2.7 토가드                                                              │

│     토가드는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.3에 따라 설치되어 있는지     │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.2.8 카 바닥 소재와 색상                                                 │

│     카의 바닥은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.4에 따라 미끄러짐을 방지할 │

│    수 있는 소재로 마감되고, 카 또는 승강장문의 문턱은 출입구 승강장과 색상     │

│    대조가  되어 있는지 확인한다.                                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.2.9 운전반                                                              │

│     카 내 운전반은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.6 및 5.5.15.1에 따라   │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.2.10 카 내 손잡이                                                       │

│     카 내 손잡이는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.7에 따라 설치되어      │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.2.11 접이식 의자해당없음 ┌┐                                           │

│                                 ││                                           │

│                                 └┘                                           │

│     접이식 의자가 설치된 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.9에 따라   │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3 비-밀폐식 승강로해당없음 ┌┐                                         │

│                                   ││                                         │

│                                   └┘                                         │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.1 승강로 벽의 구조                                                    │

│     가) 카의 플랫폼 가장자리에서부터 400 ㎜ 이내에 물체가 있는 경우, 「수직형  │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.10.4.1에 따라 연속적인 수직면 형상이고,           │

│    경질재료로 구성되어 있는지 확인한다.                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 카의 어느 부분에서부터 120 ㎜ 이내에 위치한 물체의 함몰 또는           │

│    돌출부위는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.4.2에 따라 설치되어        │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 모든 중간층은「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.4.4에 따라 마감되어 │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 운전상 목적으로 필요한 홈은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.5에  │

│    따라 전단 또는 협착의 위험요소가 없는지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.2 승강로 출입구                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.2.1 승강장문해당없음 ┌┐                                             │

│                               ││                                             │

│                               └┘                                             │

│     가) 승강로 출입구는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.1에 따라       │

│    승강장문으로 보호되고 있는지 확인한다.                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.2에 따라 설치되어   │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.2.2 승강장문의 구조                                                   │

│     가) 승강장문의 내부표면은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4에 따라 │

│    연속적이고 단단한 매끄러운 수직면으로 형성되어 있는지 확인한다.             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 승강장문의 내부표면은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4에 따라 │

│    승강로 벽 내부 표면과 연속적인 평면으로 설치되어 있는지 확인한다.           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 승강장문 끝부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4에 따라     │

│    끼이거나 이탈이 방지될 수 있는 구조인지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 승강장문의 크기는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4.1에 따라   │

│    높이가 1,100 ㎜ 이상, 유효 폭은 800 ㎜ 이상인지 확인한다.                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 승강장문의 하,좌,우 틈새는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4.2에 │

│    따라 6 ㎜ 이하인지 확인한다.                                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 단차로 램프가 설치되어야 하는 출입구의 경우, 「수직형 휠체어리프트     │

│    안전기준」 5.10.7.4.3에 따라 램프가 설치되어 있는지 확인한다.               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.3 출입문의 잠금                                                       │

│     가) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.5에 따라     │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.5에 따라 잠금 │

│    효력이 감소되지 않는지 확인한다.                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.5에 따라     │

│    보호되고, 점검창이 설치되어 있는지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.4 비상잠금해제                                                        │

│     출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.6에 따라         │

│    비상잠금해제를 사용하여 잠금 해제가 가능하고, 비상 해제 후 공구를 사용하지  │

│    않고 문을 닫고 잠글 수 있는지 확인한다.                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.5 문 작동 중의 보호                                                   │

│     자동으로 열리는 승강장문의 경우, 승강장문은 「수직형 휠체어리프트          │

│    안전기준」 5.10.7.7에 따라 5초 이상 대기하고 있는지 확인한다.               │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.6 카의 구조                                                           │

│     가) 감지날, 포토셀 또는 광커튼은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.1에 │

│    따라 협착의 위험성이 존재하는 곳에 설치되어 있는지 확인한다.                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 감지날, 포토셀 또는 광커튼의 작동시 정지거리는 「수직형 휠체어리프트   │

│    안전기준」 5.9.2.2 및 5.9.2.3에 따라 카가 충돌하기 전에 멈출 수 있는지      │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 카의 감지날, 포토셀 또는 광커튼과 승강로 내벽 사이, 또는 카와 승강장   │

│    문턱 사이의 수평거리는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.4에 따라      │

│    20 ㎜  이하인지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 토가드는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.3에 따라 설치되어 있는지 │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 카의 바닥은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.4에 따라 미끄러짐을   │

│    방지할 수 있는 소재로 마감되고, 카 또는 승강장문의 문턱은 출입구            │

│    승강장과 색상 대조가  되어 있는지 확인한다.                                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 카내 운전반은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.6 및 5.5.15.1에 따라 │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     사) 카 내부 손잡이는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.7에 따라 설치되어 │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.7 카 출입구 보호                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.7.1 전락방지                                                          │

│     휠체어 전락방지장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.1에 따라 모든 │

│    카의 최하부 승강장 측에 설치되어 있는지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.7.2 안전 날개판                                                       │

│     가) 안전 날개판은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.2에 따라 설치되어 │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 안전 날개판의 경사도는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.6에 따라 │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.7.3 방호울해당없음 ┌┐                                               │

│                             ││                                               │

│                             └┘                                               │

│     가) 방호울은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.1에 따라 설치되어   │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 방호울의 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.3에 따라 │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 방호울의 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.6에 따라 │

│    방호울이 처지더라도 잠금 상태를 유지하는지 확인한다.                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.8 카 출입구 이외의 모서리                                             │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.8.1 행정이 500 ㎜ 이하인 카해당없음 ┌┐                              │

│                                              ││                              │

│                                              └┘                              │

│     전 행정에 걸쳐 인접한 벽면이 없는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」   │

│    5.10.10.1에 따라 탑승방향이 아닌 카의 측면은 카 바닥에서 높이 75㎜ 이상의   │

│    전락방지용 방호물로 보호되어 있는지 확인한다.                               │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.8.2 행정이 500 ㎜ 초과 2,000 ㎜ 이하인 카해당없음 ┌┐                │

│                                                            ││                │

│                                                            └┘                │

│     전 행정에 걸쳐 인접한 벽면이 없는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」   │

│    5.10.10.2에 따라  탑승방향이 아닌 카의 측면은 「수직형 휠체어리프트         │

│    안전기준」 5.10.9.3.1에 따른 고정된 방호울로 보호되고 있는지 확인한다.      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.9 카 하부 마감 및 보호     해당없음 ┌┐                              │

│                                              ││                              │

│                                              └┘                              │

│     가) 카 하부에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.11.1에 따라          │

│    보호조치가 되어 있는지 확인한다.                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 감지날 또는 감지면 작동시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.11.2 및 │

│    5.10.11.3에 따라 카가 정지하는지 확인한다.                                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 감지날 또는 감지면 작동 후 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.11.2에 │

│    따라 운행 반대방향으로 운전 조작이 가능한지 확인한다.                       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│5.7 카 운전장치                                                                 │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.7.1 운전장치                                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.7.1.1 일반사항                                                            │

│     가) 운전장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.1에 따라 모든       │

│    승강장과 카에 설치되어 있는지 확인한다.                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 카 내 운전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.2에 따라      │

│    지속적으로 눌러야 작동하나, 승강장 운전장치는 지속적으로 눌러서             │

│    작동하는 형태가 아님을 확인한다.                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 카 내부에서의 운전은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.3에 따라  │

│    승강장의 운전보다 우선 되어야 하며, 카가 승강장에 도착하지 않은 경우        │

│    승강장 호출은 불가능한지 확인한다.                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 카의 기동 전 시간지연은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.4에    │

│    따라  1초 이상인지 확인한다.                                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.7.1.2 무선 운전장치해당없음 ┌┐                                          │

│                                  ││                                          │

│                                  └┘                                          │

│     가) 무선 운전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.1에 따라 1대의 │

│    수직형 휠체어리프트에 대해 작동되는지 확인한다.                             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 무선 운전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.1에 따라 수직형 │

│    휠체어리프트 근처에 고정되어 있는지 확인한다.                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│5.8 추락방지안전장치 및 과속조절기                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.8.1 추락방지안전장치                                                      │

│     가) 추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.1 및         │

│    5.4.8.2.3에 따라 최대 설계하중을 적재한 카를 정지시키고 정지된 상태로       │

│    유지하는지 확인한다.                                                        │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 작동된 추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.1에   │

│    따라  로프나 체인의 이완 또는 카의 하강 움직임으로 인해 복귀되지 않는지     │

│    확인한다.                                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 추락방지안전장치 작동 시 카의 기울어짐은 「수직형 휠체어리프트         │

│    안전기준」 5.4.6.1.3.8에 따라 5°를 초과하지 않는지 확인한다.               │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     마) 추락방지안전장치의 복귀는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.3 및  │

│    5.4.6.1.3.6에 따라 카를 상승시키는 경우에만 가능하고, 복귀 후 정상적인      │

│    작동을 위한 상태가 유지되고 있는지 확인한다.                                │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     바) 추락방지안전장치로의 접근은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.4에 │

│    따라 가능한지 확인한다.                                                     │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.8.2 과속조절기해당없음 ┌┐                                               │

│                             ││                                               │

│                             └┘                                               │

│     가) 과속조절기 또는 기타장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.2.1에  │

│    따라 과속조절기 작동 속도에 도달할 때 카를 정지시키는지 확인한다.           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 로프 지름이 인증서와 부합하는지 확인한다.                              │

│    과속조절기 로프의 지름┌─┐ 예 ┌┐                                        │

│                          │㎜│    ││                                        │

│                          └─┘    └┘                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│5.9 구동방식                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.1 일반사항                                                              │

│     가) 구동방식은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.2에 따라 상?하 주행은 │

│    동력으로 구동되는지 확인한다.                                               │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 감속기는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.3에 따라 보호되고      │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.2 동력전달장치해당없음 ┌┐                                             │

│                               ││                                             │

│                               └┘                                             │

│     가) 체인 또는 벨트를 동력 전달장치로 사용하는 경우, 「수직형 휠체어리프트  │

│    안전기준」 5.4.1.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 동력전달장치의 종류를 확인한다.                                        │

│    2열 체인 ┌┐  단열 체인 ┌┐  벨트 ┌┐                                    │

│             ││            ││       ││                                    │

│             └┘            └┘       └┘                                    │

│    2열 체인 ┌┐  단열 체인 ┌┐  벨트 ┌┐                                    │

│             ││            ││       ││                                    │

│             └┘            └┘       └┘                                    │

│     다) 동력전달 체인 또는 벨트의 파단 및 이완 시 「수직형 휠체어리프트        │

│    안전기준」 5.4.1.4 및 5.4.1.5에 따라 전기안전장치가 작동되고 있는지         │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.3 랙-피니언 구동방식해당없음 ┌┐                                       │

│                                     ││                                       │

│                                     └┘                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.3.1 일반사항                                                            │

│     가) 구동은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.1에 따라 하나 이상의     │

│    전동기에 의해 랙과 맞물리는 하나 이상의 피니언으로 지지, 상승 및            │

│    하강되고 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 구동 또는 안전 피니언과 치차모양 랙 사이에는 「수직형 휠체어리프트     │

│    안전기준」 5.4.4.1에 따라 이물질의 침투를 방지하기 위한 보호조치가 되어     │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.3.2 구동 피니언해당없음 ┌┐                                            │

│                                ││                                            │

│                                └┘                                            │

│     구동 피니언에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.3에 따라 언더컷이     │

│    발생되지 않는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.3.3 랙                                                                  │

│     가) 랙은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.4.1에 따라  단단히 부착되어 │

│    있으며, 랙의 이음부는 잘못된 맞물림 또는 치차에 대한 손상을 피하기 위해     │

│    정확하게 정렬되어 있는지 확인한다.                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 랙의 재질은「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.4.2에 따라 금속인지  │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.3.4 랙-피니언의 맞물림                                                  │

│     가) 랙과 구동 및 안전장치 피니언을 물리도록 하는 수단이 「수직형           │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.1에 따라 제공되어 있는지 확인한다.          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 랙과 피니언을 물리도록 하는 수단의 고장에 대비하여 「수직형            │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.2에 따라 추가적인 장치가 설치되어           │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 랙의 폭이 완전한 형태의 피니언 치차와 항상 수평으로 맞물리도록 하기    │

│    위한 수단이 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.3에 따라  설치되어     │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 랙의 폭이 피니언 치차와 수평으로 맞물리도록 하는 수단의 고장 시 랙의 폭 │

│    90% 이상을 피니언 치차와 수평으로 맞물리도록 하기 위한 추가적인             │

│    수단이「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.4에 따라   있는지            │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 피니언 치차와 랙 치차는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.5에   │

│    따라  모든 평면에서 서로 직각인지 확인한다.                                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.4 로프 및 체인 현수 구동방식해당없음 ┌┐                               │

│                                             ││                               │

│                                             └┘                               │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.4.1 일반사항 드럼과 로프 ┌┐  스프로킷과 체인                          │

│                                 ││                                           │

│                                 └┘                                           │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.4.2 로프와 체인                                                         │

│     가) 평행추가 설치된 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.2.1에 따라  │

│    평형추는 수직형 휠체어리프트와 와이어로프, 또는 수평링크 체인(갈리          │

│    형태) 또는 롤러체인으로 연결되어 있는지 확인한다.                           │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     나) 공칭직경 또는 호칭번호를 확인한다.  설계 ┌┐ 측정                     │

│                                                  ││                          │

│                                                  └┘                          │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     다) 본수를 확인한다.   설계 ┌┐ 측정                                      │

│                                 ││                                           │

│                                 └┘                                           │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     라) 로프 또는 체인의 끝 부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.3.2에 │

│    따라 카와 평형추 또는 매다는 지점에 고정되어 있는지 확인한다.               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.4.3 도르래, 드럼 및 스프로킷                                            │

│     가) 드럼은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.4.2에 따라 설치되어      │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     나) 스프로킷은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.4.3에 따라  16개     │

│    이상의 톱니가 있으며, 체인이 8개 이상의 톱니에 물리는 구조인지 확인한다.    │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     다) 체인과 스프로킷의 보호수단은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」          │

│    5.4.5.4.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                                  │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.4.4 로프와 체인 사이의 장력                                             │

│    가) 장력 조정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.5.1 및 5.4.5.5.2에 │

│    따라 설치되어 있는지 확인한다.                                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│    나) 같은 축에 여러 개의 회전 스프로킷이 있는 체인의 경우, 「수직형          │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.5.3에 따라 스프로킷은 독립적으로 회전되고     │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│    다) 장력 균등을 위해 스프링이 사용되는 경우, 「수직형 휠체어리프트          │

│    안전기준」 5.4.5.5.4에 따라 압축 상태로 설치되어 있는지 확인한다.           │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.5 스크류-너트 구동방식해당없음 ┌┐                                     │

│                                       ││                                     │

│                                       └┘                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.5.1 추락방지안전장치                                                    │

│     가) 추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.3.2에 따라  │

│    하강 방향에서만 작동되고, 과속조절기의 작동 속도에서 최대 설계하중을        │

│    적재한 스크류와 너트 사이의 상대적 회전을 정지시키는지 확인한다.            │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     나) 다른 유형의 추락방지안전장치를 사용하는 경우,「수직형 휠체어리프트     │

│    안전기준」 5.4.6.1.3.3에 따라 점차작동형인지 확인한다.                      │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     다) 조정 가능한 추락방지안전장치인 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」  │

│    5.4.6.1.3.7에 따라 봉인상태를 확인한다.                                     │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.5.2 안전너트                                                            │

│     가) 안전너트는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.4에 따라 설치되어  │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 안전너트에 의해 작동되는 전기안전장치는 「수직형 휠체어리프트          │

│    안전기준」 5.4.6.1.4에 따라 오염 및 진동의 영향으로부터 보호되고 있는지     │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.5.3 카의 구동                                                           │

│     가) 여러 개의 스크류와 너트를 사용하는 경우, 「수직형 휠체어리프트         │

│    안전기준」 5.4.6.2.1에 따라 운행 중인 카가 1% 이상 기울어지면 카를          │

│    정지시킬 수 있는 장치가 설치되어 있는지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 다단으로 이뤄진 스크류 기둥인 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」   │

│    5.4.6.2.2.1에 따라 분리되지 않도록 기계결합 요소로 조립되고, 스크류         │

│    연결부는 잘못된 맞물림 또는 너트의 손상을 방지하기 위해 정렬되어 있는지     │

│    확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     다) 구동너트는「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.2.2.3.2에 따라        │

│    마모정도를 점검할 수 있는지 확인한다.                                       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 스크류에 압축 하중을 가하는 카의 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 │

│    5.4.6.2.4.1에 따라 카와 구동너트 사이의 연결은 유연한지 확인한다.           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 스크류는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.2.4.2에 따라 카와      │

│    분리되지 않도록 기계결합 요소로 연결되어 있는지 확인한다.                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.6 마찰 견인 구동방식    해당없음                                        │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│  ───────────────────────────────────────┤

│    5.9.6.1 일반사항                                                            │

│     가) 견인 휠은「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.1에 따라 주행면을      │

│    제외하고 금속으로 제작되어 있으며, 정상 운행상태에서 최대 하중을 적재한     │

│    상태로 지속적으로 운행할 때 주행면 또는 금속과 다른 재료 사이               │

│    접합부분에 손상이 발생되지 않는지 확인한다.                                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 레일 주행면에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.2에 따라        │

│    견인력에 영향을 주는 오일, 그리스 및 얼음 등이 없는지 확인한다.             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 견인휠은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.3에 따라 마모에도      │

│    불구하고 견인력이 자동으로 조절되는 구조인지 확인한다.                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.7 유도체인 구동방식해당없음 ┌┐                                        │

│                                    ││                                        │

│                                    └┘                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.7.1 일반사항                                                            │

│     가) 구동은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.1.1 및 5.4.8.2.2에 따라  │

│    하나 이상의 전동기 및 동력 전달장치에 의해 지지, 상승 및 하강되는지         │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 체인 등 구동과 관련된 부품사이에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」    │

│    5.4.8.1.1에 따라 이물질 침투방지를 위한 조치가 되어 있는지 확인한다.        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 모든 구동 스프로킷은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.1.5에 따라  │

│    금속으로 제작되고, 16개 이상의 톱니가 있으며, 체인이 8개 이상의 톱니에      │

│    물리는 구조인지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 체인 유도 부품 및 체인 보호 부품에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」    │

│    5.4.8.1.5에 따라 마모가 발생되지 않았는지 확인한다.                         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.7.2 추락방지안전장치                                                    │

│     추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.2.3에 따라 카의  │

│    하강 방향에서만 작동되고, 과속조절기 작동속도에서 최대 설계하중 상태의 카를 │

│    정지시킬 수 있는지 확인한다.                                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.8 팬터그래프식 구동방식해당없음 ┌┐                                    │

│                                        ││                                    │

│                                        └┘                                    │

│     비고 모든 구동방식에 요구되는 사항은 팬더그래프식 구동방식에도 적용된다.   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9 유압 구동방식해당없음 ┌┐                                            │

│                                ││                                            │

│                                └┘                                            │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.1 일반사항                                                            │

│     가) 구동방식을 확인한다.                                                   │

│    직접식 ┌┐   간접식 ┌┐                                                   │

│           ││          ││                                                   │

│           └┘          └┘                                                   │

│     나) 간접식인 경우, 매다는 로프와 체인은「수직형 휠체어리프트 안전기준」    │

│    5.4.10.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│       1) 공칭직경 또는 호칭번호를 확인한다.                                    │

│     설계 ┌┐ 측정 ┌┐                                                        │

│          ││      ││                                                        │

│          └┘      └┘                                                        │

│       2) 본수     설계 ┌┐ 측정                                               │

│                        ││                                                    │

│                        └┘                                                    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│       3) 로프 또는 체인의 끝 부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」           │

│    5.4.5.3.2에 따라 카와 매다는 지점에 고정되어 있는지 확인한다.               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.2 잭                                                                  │

│     가) 간접식인 경우, 램 행정의 끝단에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」     │

│    5.4.10.2.4에 따라 램을 멈추게 하는 수단에 의한 감속으로 로프 또는           │

│    체인에 이완이 발생되지 않는지 확인한다.                                     │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     나) 잭이 지면의 내부로 연장되는 경우, 잭은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 │

│    5.4.10.2.5에 따라 보호관 내에 설치되어 있는지 확인한다. 또한, 잭이 다른     │

│    공간으로 연장되는 경우에는 보호되고 있는지 확인한다.                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     다) 나)와 같은 방식으로 럽처밸브/유량제한기, 럽처밸브/유량제한기와 실린더를 │

│    연결하는 고정식 배관, 럽처밸브/유량제한기와 상호 연결하는 고정식 배관이     │

│    보호되는지 확인한다.                                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

│     라) 잭에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.2.5에 따라 실린더       │

│    헤드로부터 새어 나오는 유체를 모으며, 공기배출장치가 설치되어 있는지        │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.3 카와 램(실린더)의 연결                                              │

│     가) 직접식인 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.3.1에 따라 카와  │

│    램(실린더) 사이의 연결은 유연한지 확인한다.                                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 간접식인 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.3.4에 따라       │

│    램(실린더)의 상단부분이 안내되고 있는지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 간접식인 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.3.5에 따라 램의  │

│    상단부분을 유도하는 부품이 카의 수직 투영면적 안에 없는지 확인한다.         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.4 다단잭                                                              │

│     다단잭이 사용될 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.4.3 및        │

│    5.4.10.4.4에 따라 기계식 또는 유압식 동기화 수단이 설치되어 있는지 확인한다.│

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.5 배관                                                                │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.5.1 일반사항                                                          │

│     가) 배관 및 이음 부속품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.5.1에    │

│    따라  기계적인 손상으로부터 보호되고, 고정되어야 하며, 점검을 위한          │

│    접근이 가능한지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 배관(단단하거나 탄력적인)이 벽 또는 바닥을 통과하여 지나가는 경우,     │

│    배관은 보호덮개(ferrules)에 의해 보호되고 있는지 확인한다.                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.5.2 가요성 호스                                                       │

│     가요성 호스에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.5.3에 따라           │

│    제조업체명(또는 로고), 시험압력 및 시험일자가 표시되어 있는지 확인한다.     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.6 차단밸브, 체크밸브, 릴리브밸브 및 하강방향밸브                      │

│     가) 차단밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.8에 따라 실린더에서 │

│    체크밸브와 하강방향밸브로 연결되는 유압회로 상에 설치되어 있는지            │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 체크밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.9에 따라 펌프와     │

│    차단밸브 사이 유압회로 상에 설치되어 있는지 확인한다.                       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 릴리프 밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.10에 따라 펌프와 │

│    체크밸브 사이 유압회로 상에 설치되어 있는지 확인한다.                       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 하강방향밸브는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.11에 따라       │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.7 유압계통 고장에 대한 보호                                           │

│     유압계통 고장에 대한 보호장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.12 │

│    및 5.4.10.13에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                               │

│     ┌┐ 럽처밸브  ┌┐ 유량제한기  ┌┐ 하강방향밸브와 체크밸브의 조합        │

│     ││           ││             ││                                       │

│     └┘           └┘             └┘                                       │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.8 필터                                                                │

│     필터 또는 그와 유사한 장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.14에  │

│    따라 탱크와 펌프 사이 회로와 차단밸브와 하강방향밸브 사이 회로에는 설치되어 │

│    있는지 확인하며, 차단밸브와 하강방향밸브 사이의 필터 또는 그와 유사한       │

│    장치는 점검 및 보수를 위한 접근이 가능한지 확인한다.                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.10 압력계                                                             │

│     압력계가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.15에 따라 차단밸브와      │

│    체크밸브 또는 하강방향밸브 사이 회로 상에 설치되고, 주 회로와 압력계 연결부 │

│    사이에 압력계용 차단밸브가 설치되어 있는지 확인한다.                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.11 유압탱크                                                           │

│     유압탱크는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.16에 따라 작동유 양을   │

│    쉽게 확인할 수 있으며, 쉽게 채워지고 배출할 수 있는 구조인지 확인하고, 탱크 │

│    위에 작동유의 특성이 표시되어 있는지 확인한다.                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.12 크리핑에 대한 보호                                                 │

│     가) 크리핑에 대한 보호를 위한 장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」      │

│    5.4.10.18.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 유압식인 경우, 승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」             │

│    5.4.10.18.2에 따라 정전 시에도 닫을 수 있는지 확인한다.                     │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.13 클램핑 장치해당없음 ┌┐                                           │

│                                 ││                                           │

│                                 └┘                                           │

│     가) 클램핑 장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.19.2에 따라 하강 │

│    방향으로만 작동하고, 최대 설계하중을 적재하고 정격속도로 운행하는 카를      │

│    정지시킬 수 있는지 확인한다.                                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 작동된 클램핑 장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.19.3.2에  │

│    따라 전문가에 의해서 해제되어야 하며, 클램핑 장치의 해제 및 자동            │

│    재-설정은 카의 상승에 의해서만 가능한지 확인한다.                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.14 멈춤 쇠해당없음 ┌┐                                               │

│                             ││                                               │

│                             └┘                                               │

│     가) 멈춤 쇠 장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20가)에 따라    │

│    최대 설계하중을 적재한 상태에서 정격속도로 운행하는 카를 정지시킬 수        │

│    있으며, 카를 지지대 위로 올릴 때까지 멈춤 쇠 장치의 수납이 불가능한지       │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 전기적으로 격납 가능한 멈춤 쇠(Pawl)가 「수직형 휠체어리프트           │

│    안전기준」 5.4.10.20나)에 따라 1개 이상 설치되어 있는지 확인한다.           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 각 승강장 지지대는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20다)에 따라 │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 전기식 멈춤 쇠 장치에 공급되는 전원은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 │

│    5.4.10.20마)에 따라 구동기가 정지될 때 차단되는지 확인한다.                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 멈춤 쇠 및 지지대는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20바)에 따라 │

│    카가 상승하는 동안에는 카가 정지되거나 어떤 손상을 발생시키지 않는지        │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 여러 개의 멈춤 쇠가 설치된 경우, 카가 하강 운행하는 동안 전원 공급이   │

│    차단되더라도 모든 멈춤 쇠는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                │

│    5.4.10.20사)에 따라 각 지지대에서 작동되는 것을 보장하는 예방조치가         │

│    구비되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.9.15 전기적 크리핑 방지시스템해당없음 ┌┐                              │

│                                              ││                              │

│                                              └┘                              │

│     전기적 크리핑 방지시스템은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.21 및   │

│    5.4.10.22에 따라 승강장문의 위치와 관계없이 카를 상승방향으로 작동시키는지  │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.9.10 2차전지 구동방식    해당없음                                         │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 운전회로 전압은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.1에 따라 60 V  │

│    이하인지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 2차전지의 단자는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.4에 따라      │

│    단락방지를 위하여 물리적으로 보호되어 있는지 확인한다.                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 2차전지는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.5에 따라 안전한      │

│    위치에 고정되어 있는지 확인한다.                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 2차전지는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.6에 따라 제어 및 구동 │

│    전동기 회로로부터 분리 가능한지 확인한다.                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 카가 충전접점에서 벗어난 위치에서 휴지할 경우, 「수직형 휠체어리프트   │

│    안전기준」 5.5.13.7에 따라 시각 또는 청각적으로 알려 주는지 확인한다.       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 2차전지는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.9에 따라 기울여도    │

│    새지 않는 구조이며, 충전 및 정상운전 시에도 유해한 기체가 방출되지          │

│    않는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│5.10 전기설비 및 전기기구                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.10.1 절연저항                                                             │

│     가) 전동기의 절연저항이 「수직형 휠체어리프트 안전기준」5.5.3에 따라       │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    전동기 절연저항 ┌─┐ 예 ┌┐                                              │

│                    │㏁│    ││                                              │

│                    └─┘    └┘                                              │

│     나) 조명장치의 절연저항이 수직형 휠체어리프트 안전기준」5.5.3에 따라       │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    조명장치 절연저항 ┌─┐ 예 ┌┐                                            │

│                      │㏁│    ││                                            │

│                      └─┘    └┘                                            │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.10.2 이동케이블 고정                                                      │

│     전력 및 제어용 이동케이블은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.3에    │

│    따라 케이블 연결부에 기계적 하중이 전달되지 않도록 양 끝에 단단히 고정되고, │

│    마모로부터 보호되고 있는지 확인한다.                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.10.3 접지                                                                 │

│     접지선은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.2에 따라 전도체 이외      │

│    전기적으로 충전될 수 있는 모든 노출된 금속제 외함에 연결되어 있는지         │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.10.4 전기 식별 표시                                                       │

│     단자, 결선장치 및 전기부품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.5에   │

│    따라 식별을 위하여 적절한 방법으로 표시되어 있는지 확인한다.                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.10.5 누전차단기                                                           │

│     콘센트는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.1에 따라 30 mA 이하인      │

│    누전차단기로 보호되어 있는지 확인한다.                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│5.11 전기안전장치                                                               │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.1 과부하감지장치 작동감지                                              │

│     가) 과부하감지장치 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.7에 따라   │

│    카가 출발하지 않는지 확인한다.                                              │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 과부하 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.7가)에 따라 청각과      │

│    시각적 신호가 발생되고 있는지 확인한다.                                     │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 과부하감지장치 작동시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.7나)에 따라  │

│    문이 열린 상태로 유지되거나 문을 열 수 있는지 확인한다.                     │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.2 추락방지안전장치 작동감지해당없음 ┌┐                               │

│                                             ││                               │

│                                             └┘                               │

│     추락방지안전장치 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.5,         │

│    5.4.6.1.3.9에 따라 전기안전장치가 작동되고, 카가 재-기동되지 않는지         │

│    확인한다.                                                                   │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.3 과속감지             해당없음 ┌┐                                   │

│                                         ││                                   │

│                                         └┘                                   │

│     과속조절기가 작동속도에 도달하기 전 수직형 휠체어리프트를 정지시킬 수 있는 │

│    전기안전장치는「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.2.1에 따라  작동 후 복귀 │

│    전까지 카가 기동되지 못하게 하는지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.4 과속조절기 로프 파단 및 이완감지해당없음 ┌┐                        │

│                                                    ││                        │

│                                                    └┘                        │

│     과속조절기 로프의 파손 또는 이완 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」       │

│    5.3.2.1에 따라  전기안전장치에 의해 카가 정지되고 있는지 확인한다.          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.5 매다는 장치의 이완감지해당없음 ┌┐                                  │

│                                          ││                                  │

│                                          └┘                                  │

│     매다는 로프 또는 체인이 이완되면 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.6에 │

│    따라 전기안전장치에 의해 주 전동기 및 브레이크의 전원이 차단되는지          │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.6 안전너트 작동감지 해당없음 ┌┐                                      │

│                                      ││                                      │

│                                      └┘                                      │

│     구동 너트 고장 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.4에 따라        │

│    전기안전장치에 의해 전동기와 브레이크의 전원이 차단되고 있는지 확인한다.    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.7 비상구출운전 시 보호                                                 │

│     비상운전 중 부주의에 의한 정상운전이 불가능하도록 「수직형 휠체어리프트    │

│    안전기준」 5.4.3에 따라 전기안전장치를 사용하여 보호하고 있는지 확인한다.   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.8 클램핑 장치해당없음 ┌┐                                             │

│                               ││                                             │

│                               └┘                                             │

│     클램핑 장치 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.19.3.3에 따라  │

│    전기안전장치에 의해 하강 운행 중인 카가 즉시 정지되고, 카가 하강방향으로    │

│    출발되는 것을 방지하는지 확인한다.                                          │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.9 멈춤 쇠해당없음 ┌┐                                                 │

│                           ││                                                 │

│                           └┘                                                 │

│     멈춤 쇠가 복귀 위치에 있지 않을 때, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」       │

│    5.4.10.20아)에 따라  전기안전장치에 의해 카의 정상적인 하강 운행이 방지되고 │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.10 전기안전장치 작동 등에 따른 전원 차단                               │

│     구동기 전원공급은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.7.3에 따라 한번의   │

│    운전지령이 끝나거나 전원공급장치의 고장 및 전기안전장치가 작동하면 즉시     │

│    차단되는지 확인한다.                                                        │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.11 카에 설치된 정지스위치                                              │

│     비상정지스위치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.5에 따라 카 내부에 │

│    쉽게 볼 수 있고, 접근 가능하며, 부주의로 작동시킬 우려가 없는 곳에 설치되어 │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.12 종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치                           │

│     종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치는 「수직형 휠체어리프트          │

│    안전기준」 5.5.14.6, 5.5.14.7 및 5.5.14.8에 따라 독립적으로 각각 설치되어   │

│    있으며, 작동 시 카를 정지시키는지 확인한다.                                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.13 출입문                                                              │

│     출입문에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.2, 5.8.5.3, 5.10.7.5에   │

│    따라 출입문을 개방한 상태로 카가 출발하거나 운행될 수 없도록 전기안전장치가 │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.14 감지날과 감지면                                                     │

│     감지날과 감지면 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.2 및        │

│    5.10.11.2에 따라 구동기 전원이 차단되는지 확인한다.                         │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.15 방호울                                                              │

│     방호울은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.4에 따라 잠그지 않고    │

│    카가 운행될 수 없는지 확인한다.                                             │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.11.16 기계적 고정장치                                                     │

│     기계적 고정장치의 위치를 감시하기 위해 「수직형 휠체어리프트 안전기준」    │

│    5.1.4.1.1 및 5.1.4.2.1에 따라 전기안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.      │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│5.12. 주행성능 측정                                                             │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.12.1 정상운행 속도 및 전류                                                │

│     가) 카가 주행하는 중간지점에서 카의 속도와 전동기의 전류를 측정하고        │

│    기록한다.                                                                   │

│    ┌───────┬────┬────┬────┐                            │

│    │카의 부하상태 │운행방향│속도(㎧)│전류(A) │                            │

│    ├───────┼────┼────┼────┤                            │

│    │무부하        │상승    │        │        │                            │

│    │              ├────┼────┼────┤                            │

│    │              │하강    │        │        │                            │

│    ├───────┼────┼────┼────┤                            │

│    │정격하중      │상승    │        │        │                            │

│    │              ├────┼────┼────┤                            │

│    │              │하강    │        │        │                            │

│    └───────┴────┴────┴────┘                            │

│     나) 정격속도는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.5에 따라 전            │

│    행정방향에서                                                                │

│    0.15 ㎧ 이하인지 확인한다.                                                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 착상정확도는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.2.3가)에 따라 ± 10  │

│    ㎜ 이며, 재-착상 정확도는 ± 20 ㎜인지 확인한다.                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 정지거리가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.7.3에 따라 전기안전장치 │

│    작동 시 20 ㎜ 이하이고, 운전지령 종료 및 주전원 공급장치 고장 시에는        │

│    50 ㎜ 이하인지 확인한다.                                                    │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     마) 마찰 견인 구동방식의 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.3에   │

│    따라  최대 정하중까지 적재될 때 미끄러짐 없이 착상위치에서 유지되고         │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐   예 ┌┐                                                     │

│             ││      ││                                                     │

│             └┘      └┘                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.12.2 비상구출운전해당없음 ┌┐                                            │

│                                ││                                            │

│                                └┘                                            │

│     예비 전원 또는 장치를 사용할 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 │

│    따라 최대 설계하중을 적재한 카를 승강장으로 이동시킬 수 있는지 확인한다.    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│5.13 표시 등                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 견고하게 부착되어 │

│    있는지 여부 또는 부착할 수 있도록 준비되어 있는지 확인한다.                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│5.14 개별승강기안전인증을 받은 수직형 휠체어리프트의 추가요건     해당없음 ┌┐ │

│                                                                           ││ │

│                                                                           └┘ │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.14.1 소음 및 진동 측정                                                    │

│     정격하중을 적재한 상태에서 최하층부터 최상층까지 10회 왕복운행을 한 후     │

│    주행 중 소음 및 진동값을 기록한다.                                          │

│    소음 ┌───┐  진동(X축/Y축/Z축) ┌───────────────┐ 예    │

│         │dB(A) │                    │       gal/       gal/        │       │

│         └───┘                    │gal                           │       │

│                                       └───────────────┘       │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    5.14.2 추락방지안전장치 작동시험                                            │

│     정격하중과 정격속도로 5.3.1에 따른 추락방지안전장치 작동시험을 실시하여    │

│    적합한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│[지적사항]                                                                      │

└────────────────────────────────────────┘

  6 경사형 휠체어리프트 설치검사기준                                                

    ※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.  

┌────────────────────────────────────────┐

│6.1 기본제원                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│? 현장명                                 ? 제조업체명 또는 수입업체명         │

│┌┐                                      ┌┐                                  │

│││                                      ││                                  │

│└┘                                      └┘                                  │

│? 설치위치(호기)                         ? 승강기번호                         │

│┌┐                                      ┌┐                                  │

│││                                      ││                                  │

│└┘                                      └┘                                  │

│? 승강기 인증번호                        ? 모델명/제품명                      │

│┌┐                                      ┌┐                                  │

│││                                      ││                                  │

│└┘                                      └┘                                  │

│                                                                                │

│? 정격용량(㎏)             설계 ┌┐   현장 ┌┐                               │

│                                 ││        ││                               │

│                                 └┘        └┘                               │

│                                                                                │

│? 플랫폼 (폭㎜×크기㎜)    설계 ┌─┐   현장 ┌─┐                           │

│                                 │×│        │×│                           │

│                                 └─┘        └─┘                           │

│                                                                                │

│? 정격속도(㎧)             설계 ┌┐   현장 ┌┐                               │

│                                 ││        ││                               │

│                                 └┘        └┘                               │

│                                                                                │

│? 운행구간                 설계 ┌┐   현장 ┌┐                               │

│                                 ││        ││                               │

│                                 └┘        └┘                               │

│                                                                                │

│? 건물측 전원공급                                                              │

│                                                                                │

│ ? 전압(V)                 설계 ┌┐   현장 ┌┐                               │

│                                 ││        ││                               │

│                                 └┘        └┘                               │

│                                                                                │

│ ? 주파수(㎐)              설계 ┌┐   현장 ┌┐                               │

│                                 ││        ││                               │

│                                 └┘        └┘                               │

│                                                                                │

│? 전동기 전원공급                                                              │

│                                                                                │

│ ? 정격전압(V)             설계 ┌┐   현장 ┌┐                               │

│                                 ││        ││                               │

│                                 └┘        └┘                               │

│                                                                                │

│ ? 정격전류(A)             설계 ┌┐   현장 ┌┐                               │

│                                 ││        ││                               │

│                                 └┘        └┘                               │

│                                                                                │

│? 구동방식                                                                     │

│                                                                                │

│ 로프 현수 구동방식                      ┌┐ 6.8.2   참조                      │

│                                         ││                                   │

│                                         └┘                                   │

│                                                                                │

│ 랙-피니언 구동방식                      ┌┐ 6.8.3   참조                      │

│                                         ││                                   │

│                                         └┘                                   │

│                                                                                │

│ 체인 현수 구동방식                      ┌┐ 6.8.4   참조                      │

│                                         ││                                   │

│                                         └┘                                   │

│                                                                                │

│ 스크류-너트 구동방식                    ┌┐ 6.8.5   참조                      │

│                                         ││                                   │

│                                         └┘                                   │

│                                                                                │

│ 마찰 견인 구동방식                      ┌┐ 6.8.6   참조                      │

│                                         ││                                   │

│                                         └┘                                   │

│                                                                                │

│ 유도 로프-볼 구동방식                   ┌┐ 6.8.7   참조                      │

│                                         ││                                   │

│                                         └┘                                   │

│                                                                                │

│ 2차전지 구동방식                        ┌┐ 6.8.8   참조                      │

│                                         ││                                   │

│                                         └┘                                   │

│                                                                                │

│? 플랫폼 방식                                                                  │

│                                                                                │

│ 복합형(입석식 + 좌석식)                ┌┐ 6.5.4.1   참조                     │

│                                        ││                                    │

│                                        └┘                                    │

│                                                                                │

│ 좌석식                                 ┌┐ 6.5.4.2   참조                     │

│                                        ││                                    │

│                                        └┘                                    │

│                                                                                │

│ 입석식                                 ┌┐ 6.5.4.3   참조                     │

│                                        ││                                    │

│                                        └┘                                    │

│                                                                                │

│ 휠체어용                               ┌┐ 6.5.4.4   참조                     │

│                                        ││                                    │

│                                        └┘                                    │

│                                                                                │

│                                                                                │

│                                                                                │

│? 옥외 설치                                                                    │

│ 기계 및 전기부품은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.10에 따라 외부의       │

│유해한 영향으로 부터 보호되고 있는지 확인한다.                                  │

│  해당없음 ┌┐   예 ┌┐                                                       │

│           ││      ││                                                       │

│           └┘      └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│ 위의 모든 사항은 제출된 서류에 기록된 정보와 일치하는지 확인한다.              │

│예 ┌┐                                                                         │

│   ││                                                                         │

│   └┘                                                                         │

├────────────────────────────────────────┤

│6.2 안전부품                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.2.1 제어반                                                                │

│     가) 제어반이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 제어반의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│          안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                             │

│                       ││    ││                                             │

│                       └┘    └┘                                             │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.2.2 구동기                                                                │

│     가) 구동기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 구동기의 안전인증표시를 확인한다.                                      │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.2.3 과속감지기해당없음 ┌┐                                               │

│                             ││                                               │

│                             └┘                                               │

│     가) 과속감지기가 정상적으로 설치되고 작동이 원활한지 확인한다.             │

│             예 ┌┐                                                            │

│                ││                                                            │

│                └┘                                                            │

│     나) 과속감지기의 안전인증표시를 확인한다.                                  │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.2.4 추락방지안전장치해당없음 ┌┐                                         │

│                                   ││                                         │

│                                   └┘                                         │

│     가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                │

│                   예 ┌┐                                                      │

│                      ││                                                      │

│                      └┘                                                      │

│     나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.                            │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.2.5 매다는 장치                                                 해당없음  │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 매다는 장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                     │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 매다는 장치의 안전인증표시를 확인한다.                                 │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.2.6 비상통화장치                                                          │

│     가) 비상통화장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 비상통화장치의 안전인증표시를 확인한다.                                │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.2.7 이동케이블 해당없음 ┌┐                                              │

│                              ││                                              │

│                              └┘                                              │

│     가) 이동케이블이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 이동케이블의 안전인증표시를 확인한다.                                  │

│    안전인증번호 ┌┐ 예 ┌┐                                                   │

│                 ││    ││                                                   │

│                 └┘    └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│6.3. 일반사항                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.3.1 전용전원                                                              │

│     가) 주개폐기가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.2에 따른 장소에      │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                              │

│    │A │    ││                                                              │

│    └─┘    └┘                                                              │

│     나) 주개폐기를 차단한 경우, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.2에  따라 │

│    잠글 수 있는 구조인지 확인한다.                                             │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 주전원은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 6.7에 따라 주전원 근처에     │

│    “경사형 휠체어리프트 전원”이라는 표지판이 있는지 확인한다.                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.3.2 기계안전                                                              │

│     가) 제어반은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.1에 따라 통행에 지장이   │

│    없는 안전한 장소에 설치되어 있는지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 업무수행자 보호를 위해 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11에 따라  │

│    틈새 및 안전거리 확보 등 보호조치가 되어 있는지 확인한다.                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 보호수단을 고정하는 부품은「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11에    │

│    따라  보호수단 제거 후에도 보호수단 또는 기계장치에 부착된 상태로           │

│    유지되고 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 권상도르래, 풀리 및 스프로킷은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.7 │

│    및 5.4.7.4에 따라 보호조치가 되어 있는지 확인한다.                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 끼임, 절단, 이탈 및 휠이나 풀리를 타고 넘는 위험을 막기 위해 「경사형  │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.4 및 5.4.9.5에 따라  보호조치가 되어          │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.3.3 조도 및 콘센트                                                        │

│     가) 콘센트가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.17에 따라 설치되어 있는지 │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 승강장 조도는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.17에 따라 50 lx     │

│    이상이 되는지 확인한다.                                                     │

│    승강장 조도 ┌┐  예 ┌┐                                                   │

│                ││     ││                                                   │

│                └┘     └┘                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.3.4 비상구출 운전장치                                                     │

│     가) 비상구출 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라      │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 수권조작이 이뤄지는 경우, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3 및    │

│    6.6.2에 따라 제작 및 표시되어 있는지 확인한다.                              │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     다) 예비전원 또는 장치를 사용하여 비상운전을 하는 경우, 「경사형           │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 작동되는지 확인한다.                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     라) 계단의 통행을 방해할 수 있는 곳에 경사형 휠체어리프트를 설치한 경우,   │

│    전동기능은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 비상운전           │

│    상태에서도 작동되고 있는지 확인한다.                                        │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     마) 단계별 비상 수동 운전지침이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.1에   │

│    따라 제어반 내에 표시 또는 비치되어 있는지 확인한다.                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.3.5 진입 보호대                                                           │

│     탈착 또는 접을 수 있는 진입 보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」      │

│    5.6.4.7.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.3.6 경고 및 표시                                                          │

│     가) 경고문 등은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 6.1에 따라 제작되고,      │

│    「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.2, 6.2, 6.3, 6.4 및 6.5에 따라 부착    │

│    및 표시되어 있는지 확인한다.                                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 운전설명서는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 6.8에 따라 부착되어      │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│6.4. 주행안내 레일                                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.4.1 일반사항                                                              │

│     가) 정격하중 상태의 카 기울기가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.1.2에 │

│    따라 5°미만인지 확인한다.                                                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 주행안내 레일의 재질은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.1.3에 따라 │

│    금속제인지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 레일 종단정지장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.3에 따라      │

│    주행안내 레일 끝에 설치되어 있는지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 레일은「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.4에 따라 기계적 고정 또는   │

│    이동식 연장선을 사용하지 않아도 직접 최상층 승강장으로 이동할 수 있는지     │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 전체 운행을 볼 수 없는 곡선 레일인 경우, 「경사형 휠체어리프트         │

│    안전기준」 5.5.16.2에 따라 카가 움직이기 전에 청각과 시각적 신호가          │

│    제공되는지 확인한다.                                                        │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.4.2 접이식 주행안내 레일    해당없음                                      │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.4.2.1 일반사항    예                                                      │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     접이식 주행안내 레일을 접었을 때, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.2.1에 │

│    따라 계단통로나 승강장을 가로막고 있지 않은지 확인한다.                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.4.2.2 전동 접이식      해당없음                                           │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 전동 접이식 주행안내 레일 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」  │

│    5.2.2.4 및 5.2.2.7에 따라 지속적 누름 제어방식이고, 레일의 접히는 부분을    │

│    볼 수 있는 위치에 설치되어 있는지 확인한다.                                 │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

│     나) 전동 접이식 주행안내 레일은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.2.5에 │

│    따라 비상 시 수동으로 접을 수 있는지 확인한다.                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 전동 접이식 주행안내 레일 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」     │

│    5.2.2.6 및 5.2.2.7에 따라 기기 손상 및 이용자의 위험이 없으며, 청각신호     │

│    및 접히는 부분 위 또는 근처 눈에 잘 띄는 곳에 시각적 안내신호가             │

│    제공되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│6.5 카-일반사항                                                                 │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.1 내화성    예                                                          │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     카는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.6에 따라 불연재료를 사용하여 제작│

│    되어 있는지 확인한다.                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.2 운전장치                                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.2.1 일반사항                                                            │

│     가) 운전장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.1에 따라 모든 승강장 │

│    및 카에 설치되어 있는지 확인한다.                                           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 카 내부에서의 운전이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.2에 따라  │

│    승강장 운전보다 우선 되는지 확인한다.                                       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다)  카에는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.3에 따라 인가된        │

│    이용자만이 카를 이용할 수 있도록 잠금장치가 있는 ON/OFF 스위치가            │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     라) 운전장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.4 및 5.5.14.5에 따라 │

│    카에 설치되어 있는지 확인한다.                                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.2.2 무선 운전장치    해당없음                                           │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 무선 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.1에 따라 1대의 │

│    경사형 휠체어리프트에 대해 작동되는지 확인한다.                             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 무선 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.3에 따라 경사형 │

│    휠체어리프트 근처에 고정되어 있는지 확인한다.                               │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 무선 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.5에 따라 카가  │

│    주행하는 전 구간에서 유효한지 확인한다.                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.3 비상통화장치 및 경고장치                                              │

│     가) 비상통화장치와 비상경보장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」         │

│    5.5.16.1에 따라 카 및 승강장에 설치되어 있는지 확인한다.                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 정전 시에도 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.1.2에 따라         │

│    비상통화장치 및 비상경보장치가 작동되는지 확인한다.                         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 전체 운행을 볼 수 없는 곡선 레일 경사형 휠체어리프트에 「경사형        │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.2에 따라 청각과 시각적 신호장치가            │

│    설치되고, 이 신호는 카가 움직이기 전에 경고 신호가 발생되는지 확인한다.     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4 카                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4.1 복합형 플랫폼의 카     해당없음 ┌┐ 좌석 ┌┐ 입석                 │

│                                            ││      ││                      │

│                                            └┘      └┘                      │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4.1.1 일반사항                                                          │

│     가) 손잡이로 사용하기 위한 카의 일부 또는 모서리는 「경사형 휠체어리프트   │

│    안전기준」 5.6.1.2에 따라 카의 전 행정구간에서 손이 끼이지 않도록 100       │

│    ㎜ 이상 틈새가 있는지 확인한다.                                             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 주행 구간에서의 최소 틈새는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.1.3에 │

│    따라 확보되어 있는지 확인한다.                                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4.2 좌석식 플랫폼의 카해당없음 ┌┐                                     │

│                                       ││                                     │

│                                       └┘                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4.2.1 일반사항                                                          │

│     가) 좌석은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.1에 따라 구성되어 있는지 │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.1에 따라 펼쳐진    │

│    위치에 있지 않으면 카에 장착된 제어장치에 의해 카의 운행이 되지 않는지      │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 이용자가 사용가능한 안전벨트 또는 안전 구속장치가 「경사형 휠체어리프트 │

│    안전기준」 5.6.2.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4.2.2 이동식 또는 회전식 의자    해당없음                               │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 이동식 또는 회전식 의자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.4.1에 │

│    따라 완전히 작동된 위치에 있지 않으면 카가 기동되지 않는지 확인한다.        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 수동 이동식 또는 회전식 의자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」        │

│    5.6.2.4.2에 따라 완전히 작동된 위치에서 기계적 잠금장치로 고정될 수         │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

│     다) 전동 이동식 또는 회전식 의자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」        │

│    5.6.2.4.3에 따라 자기유지형 또는 브레이크에 의해 완전히 작동된 위치에서     │

│    고정될 수 있는지 확인한다.                                                  │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4.2.3 의자 바닥 수평장치                                                │

│     의자 바닥의 기울기는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.6에 따라 전체  │

│    운행구간에 걸쳐 수평에서 ± 5°이내인지 확인한다.                           │

│    운행중 기울기 ┌┐  예 ┌┐                                                 │

│                  ││     ││                                                 │

│                  └┘     └┘                                                 │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4.3 입석식 플랫폼의 카     해당없음                                     │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│     가) 플랫폼에 손잡이와 지지대가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.1.1에 │

│    따라 설치되어 있는지 확인한다.                                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 플랫폼의 표면은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.1.2에 따라      │

│    미끄럼 방지 소재로 마감되어 있는지 확인한다.                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.2에 따라 플랫폼    │

│    바닥면에서 900 ㎜ ~ 1,100 ㎜ 사이에 하강운행 방향 쪽에 설치되어             │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 추락보호대가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.3에 따라 펼쳐진    │

│    위치에 있지 않으면 카가 작동되지 않도록 하는 제어장치가 설치되어 있는지     │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4.4 휠체어용 플랫폼의 카해당없음 ┌┐                                   │

│                                         ││                                   │

│                                         └┘                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4.4.1 일반사항                                                          │

│     플랫폼의 바닥재는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.1에 따라 미끄럼   │

│    방지 소재로 마감되어 있으며, 플랫폼 또는 승강장 턱은 승강장 바닥면과 색상   │

│    대조가 되어 있는지 확인한다.                                                │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4.4.2 램프와 토가드                                                     │

│     가) 램프는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.5.1에 따라 플랫폼에      │

│    접근하는 모든 끝부분에 설치되어 있는지 확인한다.                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 올려진 램프의 높이는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.5.2에 따라 │

│    펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 100 ㎜ 이상이고,  플랫폼이 아래층에 착상될          │

│    때까지 올려 진 위치를 유지하는지 확인한다.                                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 플랫폼의 출입측 이외의 모서리는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」       │

│    5.6.4.5.3에 따라 펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 75 ㎜ 이상 말아 올려 진 토         │

│    가드로 보호되고 있는지 확인한다.                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4.4.3 플랫폼 측면 보호                                                  │

│     가) 레일에 인접한 플랫폼의 측면 패널은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」    │

│    5.6.4.6.1에 따라 펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 1,000 ㎜ 이상까지 견고한           │

│    구조로 연장되고,  길이가 플랫폼 측면만큼 연장되지 않은 경우, 5.6.4.5.3에    │

│    따라 토 가드로 보호되고 있는지 확인한다.                                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 카 내부 손잡이는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.6.2에 따라     │

│    펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 800 ~ 1,000 ㎜ 사이 플랫폼 측면에 설치되고,         │

│    이용자가 편리하게 카 내부 손잡이를 잡을 수 있도록 카의 측면판으로부터       │

│    30 ㎜ 이상 틈새가 있는지 확인한다.                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 가) 맞은편 측면부는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.6.3에 따라  │

│    보호되고 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.6.4에 따라 수동식 추락보호대는  │

│    의도하지 않은 움직임이 없는지 확인한다.                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4.4.4 추락보호대와 램프의 잠금장치                                      │

│     가) 모든 추락보호대와 램프에 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.7.2에  │

│    따라 플랫폼이 펼쳐졌을 때, 상승방향 추락보호대를 제외한 펼쳐진              │

│    추락보호대와 올려 진 램프를 자동으로, 기계적으로 잠그는 잠금장치가          │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.1에 따라 정상적인 │

│    운전에서 플랫폼이 승강장에서 높이가 50 ㎜ 이상이 되거나, 승강장에서         │

│    레일을 따라 이동한 거리가 150 ㎜ 이상일 때 여는 것이 불가능한지             │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.2에 따라 회로를  │

│    개방하는 접점 소자들 중 하나와 기계식으로 잠기는 장치 사이의 연결은         │

│    확실하여야 하고, 부주의로 인해 잠금 해제될 수 없는 구조인지 확인한다.       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.3에 따라 잠금    │

│    요소와 그것들의 고정장치는 충격에 견딜 수 있는지 확인한다.                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 추락보호대 잠금요소는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.4에 따라 │

│    추락 보호대 열림 방향의 힘에 잠금효과가 약화되지 않는지 확인한다.           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 잠금장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.5에 따라 정상적인  │

│    사용 시 고의적인 오용 및 접근으로부터 보호되고 있는지 확인한다.             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     사) 추락보호대와 램프가 펼쳐진 위치에 있지 않으면 「경사형 휠체어리프트    │

│    안전기준」 5.6.3.2, 5.6.3.3 및 5.6.4.8.6에 따라 카가 기동하지 않는지        │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4.4.5 비상해제                                                          │

│     잠금장치 비상해제는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.9에 따라 플랫폼 │

│    또는 승강장에서 전용 공구 또는 그와 동등한 장치를 이용하여 수동으로         │

│    해제되는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4.4.6 좌석                                                              │

│     좌석은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.12에 따라 휠체어 플랫폼은    │

│    앉아있는 사람 전용이며, 이를 나타내는 표시가 되어 있으며, 접이식 의자인     │

│    경우, 설치상태를 확인한다.                                                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.5.4.4.7 승강장에서의 운전                                                 │

│     승강장에서 운전하는 운전자가 카의 전체 운행과정을 직접 확인할 수 없는 경우, │

│    「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.13에 따라  펼쳐진 상태의 플랫폼을    │

│    승강장에서 운전하지 못하는지 확인한다.                                      │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│6.6 감지날 및 감지면                                                            │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.6.1 일반사항                                                              │

│     가) 감지날과 감지면이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5.1, 5.6.2.5.2 │

│    5.6.3.5 및 5.6.4.10에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 감지날과 감지면이 작동하면「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5.3에 │

│    따라 카가 정지되며, 장애물 제거를 위한 운행방향 반대방향으로 운전이         │

│    가능한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 감지날과 감지면이 작동 시 정지거리는「경사형 휠체어리프트 안전기준」   │

│    5.6.2.5.4에 따라  카가 고정된 부분에 충돌하기 전에 카가 정지되는지          │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.6.2 안전도색                                                              │

│     이용자나 다른 사람과의 충돌 우려가 있는 카의 모든 부위는「경사형           │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5.6에 따라  안전도색, 보호패드 또는 보호처리가 │

│    되어 있는지 확인한다.                                                       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│6.7 추락방지안전장치 및 과속감지기                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.7.1 추락방지안전장치    해당없음                                          │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 추락방지안전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.1에 따라     │

│    정격하중의 125%를 적재한 카를 정지시키고 유지할 수 있는지 확인한다.         │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 작동된 추락방지안전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.3 및  │

│    5.3.3에 따라 작동된 로프나 체인의 이완 또는 카의 하강 움직임으로 인해       │

│    복귀되지 않고, 카의 상승 운전에 의해 복귀되는지 확인한다.                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     다) 추락방지안전장치 작동 시 카의 기울어짐은 「경사형 휠체어리프트         │

│    안전기준」 5.3.1.7에 따라 좌석식인 경우 10°, 입석식 및 휠체어용의 경우     │

│    5°를 초과하지 않는지 확인한다.                                             │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     라) 추락방지안전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.4에 따라       │

│    유지보수 및 점검을 위한 접근이 가능한지 확인한다.                           │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.7.2 과속감지기해당없음 ┌┐                                               │

│                             ││                                               │

│                             └┘                                               │

│     「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.6에 따라 과속감지기는                 │

│    추락방지안전장치를 작동시키고, 유지보수 및 점검을 위한 접근이 가능한지      │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.7.3 회전감지기     해당없음                                               │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 회전감지기는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.7에 따라 과속감지기의 │

│    회전이 중단된 경우, 10초 이내에 전동기와 브레이크 전원이 차단되는지         │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 회전감지기 작동 후 카의 운행은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.7에 │

│    따라 방향지시 버튼의 해지와 재-작동으로 가능한지 확인한다.                  │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│6.8 구동방식                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.8.1 동력전달장치    해당없음                                              │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 동력전달장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.4 및 5.4.1.5에   │

│    따라  설치되어 있는지 확인한다.                                             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 동력전달장치의 종류를 확인한다.                                        │

│    설계  2열 체인 ┌┐ 단열 체인 ┌┐ 벨트 ┌┐                                │

│                   ││           ││      ││                                │

│                   └┘           └┘      └┘                                │

│    확인  2열 체인 ┌┐ 단열 체인 ┌┐ 벨트 ┌┐                                │

│                   ││           ││      ││                                │

│                   └┘           └┘      └┘                                │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.8.2 로프에 의한 구동방식    해당없음                                      │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 공칭직경을 확인한다.    설계 ┌┐ 측정                                 │

│                                      ││                                      │

│                                      └┘                                      │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     나) 본수를 확인한다.     설계 ┌┐ 측정                                    │

│                                   ││                                         │

│                                   └┘                                         │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     다) 로프 장력 조정장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.1에 따라   │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 카가 가장 낮은 지점에 있을 때, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」        │

│    5.4.4.2에 따라 드럼에 1.5바퀴 이상의 로프가 항상 감겨져 있는지 확인한다.    │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.8.3 랙-피니언 구동방식    해당없음                                        │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 랙과 피니언에는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.2에 따라        │

│    올바르게 맞물리도록 하기 위한 수단이 있는지 확인한다.                       │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     나) 랙의 접합부는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.2에 따라 물림이   │

│    잘못되거나 치차의 손상이 발생되지 않도록 정렬되어 있는지 확인한다.          │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.8.4 체인에 의한 구동방식    해당없음                                      │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 호칭번호를 확인한다.     설계 ┌┐ 측정                                │

│                                       ││                                     │

│                                       └┘                                     │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     나) 본수를 확인한다.     설계 ┌┐ 측정                                    │

│                                   ││                                         │

│                                   └┘                                         │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     다) 체인 장력조정 장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.3에 따라   │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 체인의 끝부분 및 중간부분 연결은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」      │

│    5.4.6.3에 따라 확실하고, 잘못 연결되지 않았는지 확인한다.                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.8.5 스크류-너트 구동방식해당없음 ┌┐                                     │

│                                       ││                                     │

│                                       └┘                                     │

│     스크류 오염방지 수단이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.4에 따라     │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                   │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.8.6 마찰견인 구동방식해당없음 ┌┐                                        │

│                                    ││                                        │

│                                    └┘                                        │

│     레일에는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.1에 따라 오일, 그리스 및   │

│    얼음이 없는지 확인한다.                                                     │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.8.7 유도로프-볼 구동방식     해당없음                                     │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     유도로프 직경을 확인한다.     설계 ┌┐ 측정                               │

│                                        ││                                    │

│                                        └┘                                    │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.8.8 2차전지 구동방식    해당없음                                          │

│    ┌┐                                                                        │

│    ││                                                                        │

│    └┘                                                                        │

│     가) 제어회로의 전압은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.1에 따라 60  │

│    V이하인지 확인한다.                                                         │

│             예 ┌┐                                                            │

│                ││                                                            │

│                └┘                                                            │

│     나) 2차전지는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.2에 따라 기울여도    │

│    새지 않는 구조이며, 충전 및 정상운전 시에도 유해한 기체가 방출되지          │

│    않는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 2차전지의 단자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.5에 따라      │

│    단락방지를 위해 물리적으로 보호되고 있는지 확인한다.                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     라) 2차전지는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.6에 따라 안전한      │

│    위치에 견고히 고정되어 있는지 확인한다.                                     │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     마) 2차전지는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.7에 따라 제어 및 구동 │

│    전동기 회로로부터 분리 가능한지 확인한다.                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     바) 카가 충전점점에서 벗어난 위치에서 휴지하고 있을 경우, 「경사형         │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.9에 따라 시각 또는 청각적으로 알려           │

│    주는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│6.9. 전기설비 및 전기기구                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.9.1 절연저항                                                              │

│     전동기의 절연저항이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.5에 따라 적합한지 │

│    확인한다.                                                                   │

│    전동기 절연저항 ┌─┐ 예 ┌┐                                              │

│                    │㏁│    ││                                              │

│                    └─┘    └┘                                              │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.9.2 정지 후 재-기동 시간                                                  │

│     카 정지 후「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.7에 따라 어느 방향으로든지  │

│    재-기동시 1초 이상의 시간지연이 있는지 확인한다.                            │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.9.3 이동케이블 고정                                                       │

│     가) 전력 및 제어용 이동케이블은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」           │

│    5.5.9.3.1에 따라 케이블 연결부에 기계적 하중이 전달되지 않도록 양 끝에      │

│    단단히 고정하고, 마모로부터 보호되고 있는지 확인한다.                       │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 이동케이블을 고정하는데 사용되는 너트와 나사는 「경사형 휠체어리프트   │

│    안전기준」 5.5.9.5에 따라 다른 부품을 고정하는데 사용되지 않았는지          │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.9.4 접지                                                                  │

│     접지선은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.9.6에 따라 전도체 이외       │

│    전기적으로 충전될 수 있는 모든 노출된 금속제 외함에 연결되어 있는지         │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.9.5 누전차단기해당없음 ┌┐                                               │

│                             ││                                               │

│                             └┘                                               │

│     대지전압 50V 초과하는 모든 전기회로는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」     │

│    5.5.11에 따라 정격 차단 전류가 30 mA 이하인 누전차단기로 보호되어 있는지    │

│    확인한다.                                                                   │

│      예 ┌┐                                                                   │

│         ││                                                                   │

│         └┘                                                                   │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.9.6 보호등급                                                              │

│     제어반과 전기 안전장치의 충전부 덮개는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」    │

│    5.5.4.1에 따라 클램핑 장치가 부착되고 탈착 시 공구를 사용하여야 하며,       │

│    일반인의 접근이 가능한 경우 열쇠 또는 특수한 공구로 고정되는 구조인지       │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│6.10 전기안전장치                                                               │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.10.1 과부하감지장치 작동감지                                              │

│     가) 과부하 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.8.2에 따라 카가 정상적인 │

│    출발이 방지되고 있는지 확인한다.                                            │

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

│     나) 과부하 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.8.2에 따라 청각과 시각적 │

│    신호가 제공되고 있는지 확인한다.                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.10.2 접이식 주행안내 레일 접근방지해당없음 ┌┐                           │

│                                                 ││                           │

│                                                 └┘                           │

│     접이식 주행안내 레일에 접히는 부분에는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」    │

│    5.2.2.3에 따라 카가 접근하지 않도록 전기안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.│

│     예 ┌┐                                                                    │

│        ││                                                                    │

│        └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.10.3 추락방지안전장치 작동감지해당없음 ┌┐                               │

│                                             ││                               │

│                                             └┘                               │

│     추락방지안전장치 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.5에 따라 카가 │

│    정지하는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.10.4 안전너트 작동감지해당없음 ┌┐                                       │

│                                     ││                                       │

│                                     └┘                                       │

│     안전너트 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.8에 따라             │

│    전기안전장치에 의해 구동기의 기동이 방지되거나 정지되는지 확인한다.         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.10.5 동력전달장치, 매다는 로프 또는 체인 이완(파단)감지  해당없음 ┌┐    │

│                                                                        ││    │

│                                                                        └┘    │

│     동력전달 장치, 매다는 로프 또는 체인의 장력 이완 또는 파단 시 「경사형     │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.4, 5.4.1.5 및 5.4.1.6에 따라 카가 정지하는지  │

│    확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.10.6 비상구출운전시 보호해당없음 ┌┐                                     │

│                                       ││                                     │

│                                       └┘                                     │

│     수권조작 장치를 사용하는 경우,「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라  │

│    비상운전 중 부주의에 의한 정상운전이 불가능하도록 전기안전장치로 보호되고   │

│    있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.10.7 유도로프 파단, 이완감지해당없음 ┌┐                                 │

│                                           ││                                 │

│                                           └┘                                 │

│     유도로프 파단 및 이완 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.9.1 및       │

│    5.4.9.4에 따라 카가 정지되는지 확인한다.                                    │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.10.8 카에 설치된 비상정지스위치                                           │

│     카 내부에 설치된 비상정지스위치가 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 │

│    5.5.14.1에 따라 카가 정지하는지 확인한다.                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.10.9 종점 리미트스위치와 파이널 리미트 스위치                             │

│     종점 리미트 스위치 또는 파이널 리미트 스위치 작동 시 「경사형 휠체어리프트 │

│    안전기준」 5.5.15.1 및 5.5.15.2에 따라 카가 정지하는지 확인한다.            │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.10.10 감지날과 감지면                                                     │

│     감지날과 감지면 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5, 5.6.2.5.3 │

│    및 5.6.4.10에 따라  전기안전장치에 의해 카가 정지하는지 확인한다.           │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.10.11 의자 바닥 수평장치                                                  │

│     의자 바닥 기울기가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.6에 따라 수평에서 │

│    ±10°도달하기 전 카가 정지되는지 확인한다.                                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.10.12 추락보호대와 램프                                                   │

│     모든 추락보호대와 램프 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.7.1에 따라 다│

│    음과 같지 않을 경우 카 운행되지 않는지 확인한다.                            │

│     1) 플랫폼이 펼쳐져 있을 때 모든 추락보호대는 펼쳐져야 하고, 램프는 완전히  │

│    올려져야 한다.                                                              │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     2) 플랫폼이 위로 접혀 있을 때 모든 추락보호대는 접혀져야 한다. 이 위치에서 │

│    램프는 안전하고 적합하게 위치하여야 한다.                                   │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     3) 하강 방향 추락보호대는 아래 승강장에서 멀어지는 플랫폼의 움직임에 의해 작동│

│    될 수 있으며, 플랫폼이 아래 층으로 복귀할 때까지 내려진 위치에서 유지해야 한│

│    다.                                                                         │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│6.11. 주행성능 측정                                                             │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.11.1 정상운행 속도 및 전류                                                │

│     가) 카 주행 중 속도 및 전류를 측정한다.                                    │

│    ┌───────┬────┬────┬────┐                            │

│    │카의 부하상태 │운행방향│속도(㎧)│전류(A) │                            │

│    ├───────┼────┼────┼────┤                            │

│    │무부하        │상승    │        │        │                            │

│    │              ├────┼────┼────┤                            │

│    │              │하강    │        │        │                            │

│    ├───────┼────┼────┼────┤                            │

│    │정격하중      │상승    │        │        │                            │

│    │              ├────┼────┼────┤                            │

│    │              │하강    │        │        │                            │

│    └───────┴────┴────┴────┘                            │

│     나) 착상정확도는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.2, 5.6.3.4 및      │

│    5.6.4.5.1에 따라 좌석식 및 입석식의 경우, 승강장 바닥 위와 발 받침대        │

│    표면 사이 거리는 170 ㎜ 이하이고, 휠체어용의 경우, 램프의 앞 끝에서         │

│    단차가 15 ㎜ 이하인지 확인한다.                                             │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

│     다) 좌석식 및 입석식인 경우, 주행 중 발 받침대와 가장 근접한 계단          │

│    돌출부와의 틈새는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.2 및 5.6.3.4에     │

│    따라  400 ㎜ 이하인지 확인한다.                                             │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                      │

│             ││     ││                                                      │

│             └┘     └┘                                                      │

├────────────────────────────────────────┤

│    6.11.2 정지거리                                                             │

│     구동기 전원공급은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.2.1, 5.5.3.3 및     │

│    5.5.13.4에서 운전지령이 종결되거나 전원공급장치의 고장 및 전기안전장치가    │

│    작동하면 즉시 차단되며, 전원공급 차단 시 정지거리를 확인한다.               │

│    정지거리 ┌┐ 예 ┌┐                                                       │

│             ││    ││                                                       │

│             └┘    └┘                                                       │

├────────────────────────────────────────┤

│6.12 표시 등                                                                    │

├────────────────────────────────────────┤

│    모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 견고하게 부착되어 │

│    있는지 여부 또는 부착할 수 있도록 준비되어 있는지 확인한다.                 │

│    예 ┌┐                                                                     │

│       ││                                                                     │

│       └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────┤

│6.12 개별승강기안전인증을 받은 경사형 휠체어리프트의 추가요건     해당없음 ┌┐ │

│                                                                           ││ │

│                                                                           └┘ │

├────────────────────────────────────────┤

│     정격하중을 적재한 상태에서 최하층부터 최상층까지 10회 왕복운행을 한 후     │

│    주행 중 소음 및 진동값을 기록한다.                                          │

│    소음 ┌───┐  진동(Z축) ┌──┐ 예 ┌┐                                 │

│         │dB(A) │            │gal │    ││                                 │

│         └───┘            └──┘    └┘                                 │

├────────────────────────────────────────┤

│[지적사항]                                                                      │

└────────────────────────────────────────┘

별표 0002: 승강기 정기검사기준(제11조제3항제1호 관련)

  [별표 2]                                                                                                                                  

  승강기 정기검사기준(제11조제3항제1호 관련)                                                                                                

  1. 엘리베이터 정기검사기준                                                                                                                

    ※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.                                                  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                                                                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.1 기본제원(해당되는 모든 사항을 작성한다)                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│? 현장명                               ? 제조업체명 또는 수입업체명                                                                   │

│┌┐                                    ┌┐                                                                                            │

│││                                    ││                                                                                            │

│└┘                                    └┘                                                                                            │

│? 호기(설치위치)                       ? 승강기번호                                                                                   │

│┌┐                                    ┌┐                                                                                            │

│││                                    ││                                                                                            │

│└┘                                    └┘                                                                                            │

│? 승강기 인증번호                      ? 모델명/제품명                                                                                │

│┌┐                                    ┌┐                                                                                            │

│││                                    ││                                                                                            │

│└┘                                    └┘                                                                                            │

│                                                                                                                                        │

│? 승강기의 종류(용도)                                                                                                                  │

│┌─────────────────────────────────────┐                                                          │

││ □ 승객용      □ 전망용      □ 병원용      □ 장애인용      □ 소방구조│                                                          │

││용                                                                        │                                                          │

││ □ 피난용      □ 주택용     □ 승객화물용 □ 화물용        □ 자동차용  │                                                          │

│└─────────────────────────────────────┘                                                          │

│                                                                                                                                        │

│? 운행층수(전체)       ? 전원공급                                                                                                     │

│┌┐                                                                                                                                    │

│││                                                                                                                                    │

│└┘                                                                                                                                    │

│                                                                                                                                        │

│ ? 정면                 ? 전압(V)           ┌┐                                                                                      │

│┌┐                                          ││                                                                                      │

│││                                          └┘                                                                                      │

│└┘                                                                                                                                    │

│                                                                                                                                        │

│ ? 후면                 ? 주파수(㎐)        ┌┐                                                                                      │

│┌┐                                          ││                                                                                      │

│││                                          └┘                                                                                      │

│└┘                                                                                                                                    │

│                                                                                                                                        │

│ ? 측면                ? 정격속도(㎧)       ┌┐                                                                                      │

│┌┐                                          ││                                                                                      │

│││                                          └┘                                                                                      │

│└┘                                                                                                                                    │

│                                                                                                                                        │

│? 정격하중(㎏)         ? 출입문개폐방식     ┌┐                                                                                      │

│┌┐                                          ││                                                                                      │

│││                                          └┘                                                                                      │

│└┘                                                                                                                                    │

│                                                                                                                                        │

│? 적용인승             ? 운행거리(m)       ┌┐                                                                                       │

│┌┐                                         ││                                                                                       │

│││                                         └┘                                                                                       │

│└┘                                                                                                                                    │

│                                                                                                                                        │

│? 구동방식             ? 기어형식           ┌──────┐                                                                          │

│┌─────────┐                        │WG,HG,GL,Etc│                                                                          │

││권상/포지티브/유압│                        └──────┘                                                                          │

│└─────────┘                                                                                                                  │

│                                                                                                                                        │

│? 기계실 위치                                                                                                                          │

│┌───────────────────────────────────┐                                                              │

││□ 승강로 상부     □ 승강로 아래     □ 승강로 측면     □ 기타 위치 │                                                              │

│└───────────────────────────────────┘                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 위의 모든 사항이 승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인한다.                                                                    │

│예 ┌┐                                                                                                                                 │

│   ││                                                                                                                                 │

│   └┘                                                                                                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.2 기계류 공간(해당되는 모든 사항을 작성한다)                                                                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.1 일반사항                                                                                                                      │

│                                                                                                                                        │

│      기계실 내 기계류                      ┌┐ 1.2.2  참조                                                                            │

│                                            ││                                                                                        │

│                                            └┘                                                                                        │

│                                                                                                                                        │

│      승강로 내의 기계류                                                                                                                │

│                                                                                                                                        │

│          승강로 내의 작업구역              ┌┐ 1.2.3.1 참조                                                                           │

│                                            ││                                                                                        │

│                                            └┘                                                                                        │

│                                                                                                                                        │

│          카상부 또는 카의 작업구역         ┌┐ 1.2.3.2 참조                                                                           │

│                                            ││                                                                                        │

│                                            └┘                                                                                        │

│                                                                                                                                        │

│          피트내의 작업구역                 ┌┐ 1.2.3.3 참조                                                                           │

│                                            ││                                                                                        │

│                                            └┘                                                                                        │

│                                                                                                                                        │

│          승강로 플랫폼 위의 작업구역       ┌┐ 1.2.3.4 참조                                                                           │

│                                            ││                                                                                        │

│                                            └┘                                                                                        │

│                                                                                                                                        │

│          승강로 외부의 작업구역            ┌┐ 1.2.3.5 참조                                                                           │

│                                            ││                                                                                        │

│                                            └┘                                                                                        │

│                                                                                                                                        │

│      승강로 외부의 기계류                  ┌┐ 1.2.4  참조                                                                            │

│                                            ││                                                                                        │

│                                            └┘                                                                                        │

│                                                                                                                                        │

│      풀리공간                                                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│          풀리실                            ┌┐ 1.2.5.1 참조                                                                           │

│                                            ││                                                                                        │

│                                            └┘                                                                                        │

│                                                                                                                                        │

│          승강로 내의 풀리실                ┌┐ 1.2.5.2 참조                                                                           │

│                                            ││                                                                                        │

│                                            └┘                                                                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.1.1 주 개폐기                                                                                                                   │

│     가) 주 개폐기 차단 시「엘리베이터 안전기준」14.5.5에 따라 엘리베이터의                                                             │

│    움직임이 방지되는지 확인한다.                                                                                                       │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 주 개폐기에 「엘리베이터 안전기준」14.5.2에 따라 신속하게 접근 할 수                                                           │

│    있고, 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우 쉽게 식별되는지 확인한다.                                                                    │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.1.2 접근                                                                                                                        │

│     가) 기계류 공간의 접근/출입수단(계단, 사다리, 피트 출입문)이 「엘리베이터                                                          │

│    안전기준」6.2.4 및 6.2.5에 따라 안전하게 접근 및 출입할 수 있는지                                                                   │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 승강로, 기계실ㆍ기계류 공간, 풀리실 및 관련 작업구역의 접근통로가                                                              │

│    「엘리베이터 안전기준」6.2.1 및 6.2.3에 따라 개인적인 공간을 경유하지                                                               │

│    않고 접근 가능한지 확인한다. (주택용 엘리베이터 제외 : 지침서 제공)                                                                 │

│    주택용 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                                 │

│           ││    ││                                                                                                                 │

│           └┘    └┘                                                                                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.1.3 안전표시(해당되는 모든 사항을 확인한다)                                                                                     │

│     가) 표시 및 주의사항 등이「엘리베이터 안전기준」 5.2, 6.1.1.2, 6.4, 6.6.2,                                                         │

│    13.2.3.5 및 13.3.9.1.6에 따라 적합하게 식별/부착되어 있는지 확인한다.                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 보호조치가 필요 없는 매끄럽고 둥근 부품(권상도르래, 수동핸들, 브레이크                                                         │

│    드럼 등)의 경우 「엘리베이터 안전기준」 13.1.2에 따라 부분적으로 노란색                                                             │

│    페인트칠이 되어 있는지 확인한다.                                                                                                    │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.1.4 비상운전 및 작동시험을 위한 장치                                                                                            │

│     가) 비상운전 및 작동시험을 위한 패널에서 「엘리베이터 안전기준」 6.6.6.2에                                                         │

│    따라 감시장치 또는 표시장치의 작동상태가 적합한지 확인한다.                                                                         │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 영구적으로 설치된 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.6.6.3에 따라 비상운전                                                       │

│    및 작동시험을 위한 장치에서 조도가 200 lx 이상인지 확인한다.                                                                        │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 비상운전 수단이 「엘리베이터 안전기준」 13.2.3 또는 13.3.9에 따라                                                              │

│    작동되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 고장처리 및 승객구출 설명서 등이 「엘리베이터 안전기준」6.6.2.3에 따라                                                         │

│         비치되어 있는지 확인한다.                                                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 자동구출운전장치가 「엘리베이터 안전기준」 13.2.3.6에 따라 작동하는지                                                          │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.1.5 통신해당없음 ┌┐                                                                                                           │

│                         ││                                                                                                           │

│                         └┘                                                                                                           │

│     피트, 승강로 내부 작업구역 및 카 상부 등에 비상통화장치가 설치된 경우                                                              │

│    「엘리베이터 안전기준」6.1.6에 따라 피난 공간에서 조작 가능하고, 작동상태가                                                         │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.1.6 누수                                                                                                                        │

│     가) 승강로 및 피트에 누수가 없고 청결상태가 유지되는지 확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 기계실ㆍ기계류 공간 및 풀리실에 누수가 없고 청결상태가 유지되는지                                                              │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.1.7 지진관제운전                                           해당없음 ┌┐                                                        │

│                                                                            ││                                                        │

│                                                                            └┘                                                        │

│     가) ?엘리베이터 안전기준? 16.1.13에 따라 지진을 감지하는 엘리베이터 전용                                                         │

│    수단(지진감지기 등) 및 작동시험을 위한 장치가 설치되었는지 확인한다.                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 지진관제운전 시 ?엘리베이터 안전기준? 16.1.13에 따라 작동하는지                                                              │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.2 기계실 내의 기계류(해당되는 모든 사항을 확인한다.)                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.2.1 기계실 내의 기계류    해당없음 ┌┐                                                                                         │

│                                           ││                                                                                         │

│                                           └┘                                                                                         │

│     가) 기계실에 「엘리베이터 안전기준」 6.1.2.1에 따른 설비를 제외한 엘리베이터                                                       │

│    용도 이외의 것이 없는지 확인한다.                                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 기계실 작업공간이 「엘리베이터 안전기준」 6.6.3.2.1에 따라 적합한지                                                            │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 기계실 출입문이 「엘리베이터 안전기준」 6.3.3가)?나)?다)에 따라 적합한지                                                     │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     라) 기계실 바닥의 개구부에 「엘리베이터 안전기준」 6.6.3.3에 따라 물체가                                                           │

│    승강로 내부로 물체가 떨어지지 않도록 하는 수단이 있는지 확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 기계실의 환기가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     바) 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.1.4.2, 6.1.5.2가)에 따라 적합한지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

│     사) 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.2나)에 따라 1개 이상 있는지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     아) 양중용 지지대 및 고리에 「엘리베이터 안전기준」 6.1.7에 따라 허용                                                              │

│    하중이 표시되어 있는지 확인한다.                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.3 승강로 내의 기계류                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.3.1 승강로 내 작업공간     해당없음                                                                                             │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 승강로의 환기가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.1.4.2, 6.1.5.2가)에 따라 적합한지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

│     다) 양중용 지지대 및 고리에 「엘리베이터 안전기준」6.1.7에 따라 허용 하중이                                                        │

│    표시되어 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.3.2 카 내 또는 카 상부의 작업공간     해당없음                                                                                  │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 통제되지 않은 카의 움직임을 보호하기 위한 기계적인 장치가 「엘리베이터                                                         │

│    안전기준」 6.6.4.3.1나)에 따라 작동하는지 확인한다.                                                                                 │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 기계적인 장치가 작동위치에 있을 때 「엘리베이터 안전기준」                                                                     │

│    6.6.4.3.1다)에 따라 안전하게 승강로 밖으로 나올 수 있는지 확인한다.                                                                 │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 점검문(전기적 스위치가 포함)이 카의 벽에 있는 경우「엘리베이터                                                                 │

│    안전기준」 6.6.4.3.3에 적합한지 확인한다.                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     라) 카 벽에 설치된 점검문을 열고 카 내부에서 카를 움직일 필요가 있는 경우,                                                         │

│    점검운전 조작반이 「엘리베이터 안전기준」6.6.4.3.4에 따라 작동되는지                                                                │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.3.3 피트 내 작업공간    해당없음 ┌┐                                                                                           │

│                                         ││                                                                                           │

│                                         └┘                                                                                           │

│     가) 구동기가 피트에 설치되고 피트에서 유지관리/점검이 수행되는 동안 통제되지                                                       │

│    않은 움직임의 위험이 있는 경우 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.4.1가)에                                                               │

│    따라 기계적인 장치가 작동하는지 확인한다.                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 피트에 출입하는 문이 열렸을 때, 「엘리베이터 안전기준」6.3.3.라) 및                                                            │

│    6.6.4.4.1 라)에 따라 전기안전장치가 작동되는지 확인한다.                                                                            │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 엘리베이터의 정상운전으로의 복귀가 「엘리베이터 안전기준」6.6.4.4.1사)에                                                       │

│    따라 적합한지 확인한다.                                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 기계적인 장치가 작동된 경우, 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.4.2에 따라                                                          │

│    안전하게 피트에서 밖으로 나올 수 있도록 수직틈새(0.5 m)가 확보되는지                                                                │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.3.4 플랫폼 위의 작업공간      해당없음                                                                                          │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 영구적으로 고정 설치되거나 집어넣을 수 있는 작업용 플랫폼이                                                                    │

│    「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.1에 따라 적합하게 작동되는지 확인한다.                                                              │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 플랫폼이 엘리베이터 주행로에 있는 경우, 유지관리 및 점검을 위해 설치된                                                         │

│    기계적 장치가 「엘리베이터 안전기준」6.6.4.5.2가)ㆍ나)에 따라 작동되는지                                                            │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 완전히 집어넣어진 위치를 확인하는                                                              │

│    전기안전장치가「엘리베이터 안전기준」6.6.4.5.4가)에 따라 작동하는지                                                                 │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     라) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 플랫폼을 밀어 넣거나 제거하는 수단이                                                           │

│    「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.4나)에 따라 원활하게 작동되는지                                                                     │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                              │

│              ││    ││                                                                                                              │

│              └┘    └┘                                                                                                              │

│     마) 플랫폼으로의 접근이 승강장문을 통하지 않는 경우, 플랫폼이 작업 위치에                                                          │

│    없을 때「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.4다)에 따라 플랫폼으로 출입하는                                                              │

│    문의 개방이 불가능 하거나 추락을 방지하는 수단이 있는지 확인한다.                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     바) 완충기가 결합된 나)의 장치와 전기안전장치가 「엘리베이터 안전기준」                                                            │

│    6.6.4.5.5에 따라 작동하는지 확인한다.                                                                                               │

│     해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                              │

│              ││    ││                                                                                                              │

│              └┘    └┘                                                                                                              │

│     사) 플랫폼에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 점검운전 조작반은 「엘리베이터                                                        │

│    안전기준」 6.6.4.5.6에 따라 작동하는지 확인한다.                                                                                    │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     아) 최대 허용하중이「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.8에 따라 플랫폼에                                                               │

│    표시되어 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.3.5 승강로 외부의 작업공간     해당없음                                                                                         │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 승강로 외부에서 점검 등 유지관리 업무가 수행되는 경우 「엘리베이터                                                             │

│    안전기준」 6.6.4.6에 따라 점검문의 전기안전장치가 작동하는지 확인한다.                                                              │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 기계류 공간의 환기가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.3에 따라 적합한지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.1.4.2, 6.1.5.2가)에 따라 적합한지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

│     라) 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.2나)에 따라 1개 이상 있는지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 양중용 지지대 및 고리에 「엘리베이터 안전기준」 6.1.7에 따라 허용                                                              │

│    하중이 표시되어 있는지 확인한다.                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.4 승강로 외부의 기계류     해당없음                                                                                             │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 엘리베이터 전용공간에는 「엘리베이터 안전기준」 6.6.5.1.1에 따라                                                               │

│    엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.                                                                                        │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나)「엘리베이터 안전기준」 6.6.5.1.2에 따라 허용 개구부를 제외하고 기계류                                                          │

│    공간의 벽, 지붕, 바닥 및 문에 구멍이 없는지 확인한다.                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 기계류 공간의 출입문이 「엘리베이터 안전기준」 6.6.5.1.3에 따라 문 잠금                                                        │

│    및 열림이 적합한지 확인한다.                                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 기계류 공간의 환기가「엘리베이터 안전기준」 6.1.3에 따라 보호되는지                                                            │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 기계류 공간의 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.6.6.3에 따라 적합한지                                                           │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     바) 기계류 공간의 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.2나)에 따라 1개                                                           │

│    이상 있는지 확인한다.                                                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.5 풀리공간                                                                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.2.5.1 풀리실     해당없음                                                                                                         │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 풀리실 출입문이「엘리베이터 안전기준」 6.3.3가)?나)?다)에 따라 적합한지                                                      │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 풀리실 바닥의 개구부에 「엘리베이터 안전기준」 6.6.7.2에 따라 물체가                                                           │

│    승강로 내부로 떨어지지 않도록 하는 수단이 있는지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 풀리실 접근 지점의 가까운 곳에 있는 정지장치가 「엘리베이터 안전기준」                                                         │

│    6.1.5.2다)에 따라 작동하는지 확인한다.                                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 풀리실의 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.1.4.2 및 6.1.5.2가)에 따라                                                           │

│    작동하는지 확인한다.                                                                                                                │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     마) 풀리실의 콘센트가「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.2나)에 따라 1개 이상                                                            │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.3 승강로                                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.3.1 피트 내 설비                                                                                                                  │

│     가) 피난 공간에서 0.3 m 떨어진 범위 이내에 위치한   「엘리베이터                                                                   │

│    안전기준」 6.1.5.1나)에 따라 점검운전 조작반이 있는지 확인한다.                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 두개 이상의 점검운전 조작반이”점검”위치에 있는 경우,  「엘리베이터                                                           │

│    안전기준」 16.1.5.2.1자)에 따라 동일한 조작버튼을 동시에 누를 때만                                                                  │

│    운행되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 피트 내의 정지장치가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.1가)에 따른 위치에                                                          │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 피트 점검운전 조작반에서 엘리베이터 정상운행으로의 복귀가「엘리베이터                                                          │

│    안전기준」 16.1.5.2.2에 따른 조건에서만 가능한지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 승강장문을 통해서만 피트로 출입할 수 있는 경우 「엘리베이터 안전기준」                                                         │

│    7.9.3.5에 따라 승강장문 잠금장치에 접근이 가능한지 확인한다.                                                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     바) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우,「엘리베이터 안전기준」 6.5.6.1.3에 따라                                                       │

│    적합하게 적용되어 있는지 확인한다.                                                                                                  │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.3.2 틈새 및 여유거리                                                                                                              │

│     가) 권상구동 엘리베이터의 균형추 및 평형추가 가장 낮은 위치(유압식                                                                 │

│    엘리베이터의 경우, 램이 가장 높은 위치)에 있을 때 카의 상부틈새가                                                                   │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 권상구동 엘리베이터의 카가 가장 낮은 위치에 있을 때 균형추 및 평형추의                                                         │

│    상부틈새가 적합한지 확인한다.                                                                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 간접 유압식 엘리베이터의 경우, 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 램의 가장                                                        │

│    높은 부분 사이의 거리가 「엘리베이터 안전기준」6.5.7.4에 따라 0.1 m                                                                 │

│    이상인지 확인한다.                                                                                                                  │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     라) 피난공간의 허용 가능 인원 및 자세 유형 표지가 「엘리베이터 안전기준」                                                          │

│    6.5.7.1 및 6.5.8.1에 따라 카 지붕 및 피트에 부착되어 있는지 확인한다.                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.3.3 완충기                                                                                                                        │

│     가) 완충기가 확실하게 고정되고 충돌지점에 정확하게 정렬되는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 완충기가 정상적으로 복귀(전기안전장치 포함)하면「엘리베이터 안전기준」                                                         │

│    12.2.2.4에 따라 엘리베이터가 정상운행 되는지 확인한다.                                                                              │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.3.4 완충기 받침대    해당없음 ┌┐                                                                                                │

│                                    ││                                                                                                │

│                                    └┘                                                                                                │

│     완충기 받침대가 설치된 경우「엘리베이터 안전기준」 12.1.1 및 12.1.3에 따라                                                         │

│    완충기 충격 영역에 있는지 확인한다.                                                                                                 │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.3.5 승강로 내의 보호                                                                                                              │

│     가) 밀폐식 승강로의 경우「엘리베이터 안전기준」 6.5.2.2.1에 따라 허용하는                                                          │

│    개구부를 제외하고 구멍이 없는지 확인한다.                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 균형추 또는 평형추의 주행구간에 설치된 칸막이가 「엘리베이터 안전기준」                                                        │

│    6.5.5.1에 따라 견고하게 고정되어 있는지 확인한다.                                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우,「엘리베이터 안전기준」 6.5.5.2에 따라                                                        │

│    설치된 칸막이가 움직이는 부품들과 충돌이 없는지 확인한다.                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     라) 반-밀폐식 승강로의 경우,「엘리베이터 안전기준」 6.5.2.3에 따라 적합한                                                          │

│    보호조치가 되어 있는지 확인한다.                                                                                                    │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     마) 승강로 환기가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.                                                          │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     바) 승강로 내 도르래ㆍ풀리 및 스프로킷의 보호수단은 「엘리베이터 안전기준」                                                        │

│    9.7에 따라 보호되어 있는지 확인한다.                                                                                                │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     사) 엘리베이터 승강로 내에는 「엘리베이터 안전기준」 6.1.2.1에 따라 다른                                                           │

│    용도의 설비가 없는지 확인한다.                                                                                                      │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     아) 승강로에 설치된 출입문ㆍ비상문 및 점검문이 「엘리베이터 안전기준」                                                             │

│    6.3.3가)?나)?다)?라)에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.3.6 승강장문                                                                                                                      │

│     가) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새가 「엘리베이터                                                                │

│    안전기준」 7.1.4에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                          │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 자동동력 작동식 문의 표면은 「엘리베이터 안전기준」 7.6.1에 따라                                                               │

│    함몰되거나 돌출부분이 없는지 확인한다.                                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이「엘리베이터 안전기준」 7.6.2.2.1자)에                                                           │

│    따라 적합한지 확인한다.                                                                                                             │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.3.7 조명 및 콘센트                                                                                                                │

│     가) 승강로 내 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.1.4, 6.1.5.1라)에 따라 조도,                                                        │

│    점멸수단이 적합한지 확인한다.                                                                                                       │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

│     나) 피트 내 콘센트가「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.1다)에 따라 1개 이상                                                             │

│    있는지  확인한다.                                                                                                                   │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.3.8 카 및 균형추/평형추의 주행안내 레일                                                                                           │

│     주행안내 레일이「엘리베이터 안전기준」11.1.4에 따라 적합한지 확인한다.                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.4 카, 운전 및 접근허용                                                                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.4.1 카                                                                                                                            │

│     가) 카 바닥에서 1.1m 미만에 유리가 사용된 카 벽의 경우, 「엘리베이터                                                               │

│    안전기준」 8.3.3에 따라 손잡이의 고정상태가 적합한지 확인한다.                                                                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 카 내부(화물용 엘리베이터의 경우, 승강장의 적재구역)에「엘리베이터                                                             │

│    안전기준」 8.2.3.2 및 8.2.3.3에 따른 정격하중 등이 표기되어 있는지                                                                  │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 비상통화장치가 「엘리베이터 안전기준」16.3.3에 따라 카 내에서 시설물 내                                                        │

│    및 유지관리업체 등으로 통화가 가능하고, 표시등이 점등되는지 확인한다.                                                               │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     라) 카의 조명이 「엘리베이터 안전기준」 8.10.1에 따라 적합한지 확인한다.                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     마) 카의 비상등이「엘리베이터 안전기준」 8.10.4에 따라 적합한지 확인한다.                                                          │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     바) 카의 과부하감지장치가「엘리베이터 안전기준」16.1.2.3가)ㆍ나)ㆍ다)에                                                            │

│    따라 작동하는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     사) 에이프런이「엘리베이터 안전기준」 8.5에 따라 견고하게 고정되어 있는지                                                          │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     아) 비상구출문의 전기안전장치가 「엘리베이터 안전기준」 8.6.4에 따라                                                               │

│    작동하는지 확인한다.                                                                                                                │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.4.2 카 상부                                                                                                                       │

│    가) 점검운전 조작반, 정지장치 및 콘센트가「엘리베이터 안전기준」 8.8에 따라                                                         │

│    카 상부에 있는지 확인한다.                                                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│    나) 카 지붕의 점검운전 스위치가 작동 시 「엘리베이터 안전기준」 16.1.5.2.1에                                                        │

│    따라 정상운전제어, 도어작동 제어가 무효화 되는지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│    다) 카 지붕의 비상등이 「엘리베이터 안전기준」 8.10.4가)ㆍ다)에 따라                                                                │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│    라) 카 지붕의 보호수단 및 보호난간이「엘리베이터 안전기준」 8.7.2, 8.7.3 및                                                         │

│    8.7.4에 따라 견고하게 고정되어 있는지 확인한다.                                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.4.3 카 문                                                                                                                         │

│     가) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새는 「엘리베이터                                                                │

│    안전기준」 7.1.4에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 자동동력 작동식 문의 표면은 「엘리베이터 안전기준」7.6.1에 따라                                                                │

│    함몰되거나 돌출된 부분이 없는지 확인한다.                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이「엘리베이터 안전기준」 7.6.2.2.1자)에                                                           │

│    따라 적합한지 확인한다.                                                                                                             │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     라) 카 문의 문턱과 승강장문의 문턱 사이의 수평 거리는「엘리베이터                                                                  │

│    안전기준」 7.4.1에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.4.4 승강장 문 및 카 문의 시험                                                                                                     │

│     가) 문닫힘 안전장치가 「엘리베이터 안전기준」7.6.2.2.1나)ㆍ라)에 따라 작동                                                         │

│    하는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 카 내부의 열림 버튼이「엘리베이터 안전기준」7.6.3에 따라 작동하는지                                                            │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 문의 틈새가「엘리베이터 안전기준」 7.5.3.3에 따라 45 ㎜(중앙 개폐식                                                            │

│    문), 30 ㎜(측면 개폐식 문)를 초과하지 않는지 확인한다.                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 승강장 바닥의 조명이「엘리베이터 안전기준」7.7.1에 따라 50 lx(자동차용                                                         │

│    엘리베이터의 승강장 바닥 조명의 경우 150 lx) 이상인지  확인한다.                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 카가 잠금해제구간 밖에 있을 때, 「엘리베이터 안전기준」7.9.3.4에 따라 승                                                       │

│    강장문이 100 ㎜ 열린 상태에서 자동으로 닫히고 잠기는지 확인한다.                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     바) 승강장문의 비상잠금해제가「엘리베이터 안전기준」 7.9.3.1에 따라                                                                │

│    비상잠금해제 삼각열쇠를 사용하여 외부에서 잠금해제 할 수 있는지                                                                     │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     사) 비상잠금해제 삼각열쇠가 특수 도구로 간주되는 경우「엘리베이터                                                                  │

│    안전기준」 7.9.3.2에 따라 해당 엘리베이터가 설치되어 있는 장소에                                                                    │

│    비치되어 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     아) 비상잠금해제 후, 승강장문 잠금장치는「엘리베이터 안전기준」7.9.3.3에                                                           │

│    따라  잠금해제 상태로 유지되지 않는지 확인한다.                                                                                     │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     자) 카 문의 개방을 제한하기 위해 「엘리베이터 안전기준」7.15.2에 따라 카                                                           │

│    문의 열림이 50 mm 이상 열리지 않는지 확인한다.                                                                                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     차) 각 승강장문의 닫힘을 입증하는 접점이 개방되면「엘리베이터 안전기준」                                                           │

│    7.9.4에 따라 잠금해제구간 밖의 카가 정지하고 움직이지 않는지 확인한다.                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     카) 승강장문의 닫힘 및 잠금 상태를 입증하는 장치는「엘리베이터 안전기준」                                                          │

│    7.10에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     타) 카 문의 잠금장치가 「엘리베이터 안전기준」 7.9.2에 따라 적합한지                                                               │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     파) 카 문의 닫힘을 입증하는 전기안전장치가 「엘리베이터 안전기준」 7.13에                                                          │

│    따라 적합한지 확인한다.                                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     하) 수동개폐식 문의 경우, 「엘리베이터 안전기준」 7.7.2에 따라 카의 유무를                                                         │

│    확인하는”카 있음”신호표시가 작동되는지, 투명 전망창이 있는 경우에는                                                               │

│    파손이 없는지 확인한다.                                                                                                             │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     거) 자동차 진입방지장치가 설치된 경우 「엘리베이터 안전기준」7.16 나)에                                                            │

│    따라 작동하는지 확인한다.                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.4.5 로봇 탑승용 엘리베이터 무선 통신장치                                                                                          │

│     가) 로봇 탑승용 엘리베이터 카 내부에 표시되는 내용과 글자 크기의 높이가                                                            │

│    ?엘리베이터 안전기준? 14.11 나)에 따라 표시되었는지 확인한다.                                                                     │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 로봇 탑승용 엘리베이터에 설치된 무선 통신장치가 ?엘리베이터 안전기준?                                                        │

│    14.11에 따라 설치되었는지 확인한다.                                                                                                 │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 로봇이 KS B 7317에 따라 공인기관에서 발급한 안전성 평가서를                                                                    │

│    구비하였는지 확인한다.                                                                                                              │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.4.6 정상운전 제어                                                                                                                 │

│     ?엘리베이터 안전기준? 16.1.1.3에 따라 시각적 표시 또는 신호가 카 내에 있는                                                       │

│    사람이 엘리베이터가 어느 층에 정지했는지 알 수 있도록 설치되었는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.5 매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상                                                                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.5.1 매다는 장치     해당없음                                                                                                      │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.5.1.1 로프                                                     해당없음                                                           │

│    ┌┐   가) 로프의 마모 및 파단이 부속서 Ⅳ에 따라 적합한지 확인한다.                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│                                                     ┌─┐예                                                                           │

│                                                     │㎜│                                                                             │

│                                                     └─┘                                                                             │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     나) 로프(벨트)의 본수가 제원에 부합하는지 확인한다.                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.5.1.2 로프 단말처리     해당없음                                                                                                  │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 로프의 끝부분은 「엘리베이터 안전기준」 9.2.3.1 및 9.2.3.2에 따라                                                              │

│    고정되어 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 로프 간 장력이「엘리베이터 안전기준」 9.5.1에 따라 균등한지 확인한다.                                                          │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.5.1.3 체인    해당없음 ┌┐                                                                                                       │

│                             ││                                                                                                       │

│                             └┘                                                                                                       │

│     가) 체인의 호칭번호가 제원에 부합하는지 확인한다.                                                                                  │

│                   예 ┌┐                                                                                                              │

│                      ││                                                                                                              │

│                      └┘                                                                                                              │

│     나) 체인의 끝 부분이 「엘리베이터 안전기준」 9.2.4에 따른 지지대에 고정되어                                                        │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 체인 간 장력이「엘리베이터 안전기준」 9.5에 따라 균등한지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.5.2 로프/체인 이완감지장치   해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                │

│                                            ││    ││                                                                                │

│                                            └┘    └┘                                                                                │

│     로프 또는 체인 이완감지장치가 「엘리베이터 안전기준」 9.5.3에 따라                                                                 │

│    보호되는지  확인한다.                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.5.3 보상 수단 및 추가적인 보호조치          해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                 │

│                                                           ││    ││                                                                 │

│                                                           └┘    └┘                                                                 │

│     가) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우「엘리베이터 안전기준」 9.6.1다)에 따라                                                         │

│    작동되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 보상 로프가 설치된 경우 「엘리베이터 안전기준」 9.6.2에 따라 적합한지                                                          │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 보상 체인이 설치된 경우 견고하게 고정되고 바닥에 닿지 않는지 확인한다.                                                         │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.5.4 권상/제동                       해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                         │

│                                                   ││    ││                                                                         │

│                                                   └┘    └┘                                                                         │

│     가) 무부하의 정격속도로 상승운행 중 비상정지 시켜 로프와 도르래간 과도한                                                           │

│    미끄러짐 없이 정지되는지 확인한다.                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 권상도르래의 언더컷 잔여량이 1 ㎜ 이상, 주 로프 가닥끼리의 높이차가                                                            │

│      2  ㎜ 이하인지 확인한다.                                                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.6 안전회로                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.6.1 안전접점 및 회로                                                                                                              │

│     가) 파이널 리미트 스위치가 「엘리베이터 안전기준」 16.2에 따라 작동되는지                                                          │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 정지장치가「엘리베이터 안전기준」16.1.11에 따른 장소에 있고 작동상태가                                                         │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 기계적으로 직접 연결되지 않은 승강장 문짝의 경우 「엘리베이터                                                                  │

│    안전기준」 7.11.2에 따른 전기안전장치의 작동상태가 적합한지 확인한다.                                                               │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     라) 로프 또는 체인이 비정상적으로 늘어난 경우, 「엘리베이터 안전기준」                                                             │

│    9.5.3에 따라 이완감지장치의 작동상태가 적합한지 확인한다.                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     마) 완충기 행정을 감소하기 위한 전기적 강제감속 시스템이 있는 경우                                                                 │

│    「엘리베이터 안전기준」 16.1.3에 따라 최상층 및 최하층에 도착하기 전에                                                              │

│    감속되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     바) 전기안전장치가 「엘리베이터 안전기준」 15.2에 따라 작동될 경우 카의                                                            │

│    움직임이 방지되는지 확인한다.                                                                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.7 카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호                                                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.7.1 카 추락방지안전장치     해당없음                                                                                              │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 과속조절기 작동 시 「엘리베이터 안전기준」10.2.2.1.6가)에 따라                                                                 │

│    추락방지안전장치가 작동되고, 하강방향으로 움직이는 카를 정지시키는지                                                                │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 추락방지안전장치 작동 시 카의 수평도가 「엘리베이터 안전기준」 8.3.2.1에                                                       │

│    따라 5 %를 초과하지 않는지 확인한다.                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 추락방지안전장치 작동 시 「엘리베이터 안전기준」 10.2.1.5에 따라 전기안                                                        │

│    전장치가 작동하는지 확인한다.                                                                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.7.2 카 측 과속조절기     해당없음                                                                                                 │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「엘리베이터 안전기준」                                                                      │

│    10.2.2.1.6가)에 따라 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「엘리베이터 안전기준」 10.2.2.1.5에 따라                                                       │

│    봉인되어 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 로프의 마모 및 파단이 「엘리베이터 안전기준」 부속서 Ⅳ에 따라 적합한지                                                        │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│                                                     ┌─┐ 예 ┌┐                                                                     │

│                                                     │㎜│    ││                                                                     │

│                                                     └─┘    └┘                                                                     │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.7.3 균형추 또는 평형추의 추락방지안전장치    해당없음 ┌┐                                                                        │

│                                                            ││                                                                        │

│                                                            └┘                                                                        │

│     가) 과속조절기 작동 시 균형추 또는 평형추의 추락방지장치가 작동하고, 균형추                                                        │

│    또는 평형추가 정지하는지 확인한다.                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지상이 없는지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.7.4 균형추 또는 평형추 측 과속조절기    해당없음 ┌┐                                                                             │

│                                                       ││                                                                             │

│                                                       └┘                                                                             │

│     가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「엘리베이터 안전기준」                                                                      │

│    10.2.2.1.6가)에 따라 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.                                                                              │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「엘리베이터 안전기준」 10.2.2.1.5에 따라                                                       │

│    봉인되어 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 로프의 마모 및 파단이 「엘리베이터 안전기준」 부속서 Ⅳ에 따라 적합한지                                                        │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    ┌─┐ 예 ┌┐                                                                                                                      │

│    │㎜│    ││                                                                                                                      │

│    └─┘    └┘                                                                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.7.5 멈춤 쇠 장치    해당없음 ┌┐                                                                                                 │

│                                   ││                                                                                                 │

│                                   └┘                                                                                                 │

│     가) 멈춤 쇠 장치가 「엘리베이터 안전기준」 10.5에 따라 작동하면                                                                    │

│    엘리베이터가 정지되는지 확인한다.                                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 지지대가 「엘리베이터 안전기준」 10.5.1 및 10.5.9.1에 따라 멈춤 쇠                                                             │

│    장치와 적합하게 결합되는지 확인한다.                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.7.6 전기적 크리핑 방지시스템   해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                              │

│                                              ││    ││                                                                              │

│                                              └┘    └┘                                                                              │

│     전기적 크리핑 방지시스템이 「엘리베이터 안전기준」 16.1.10에 따라                                                                  │

│    작동되는지  확인한다.                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.7.7 카의 상승과속방지장치                                                                                                         │

│     가) 카의 상승과속방지장치가 「엘리베이터 안전기준」 10.6.5에 따라 작동 시                                                          │

│    전기안전장치에 의해 카가 정지되는지 확인한다.                                                                                       │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 검사 후, 「엘리베이터 안전기준」10.6.8에 따라 정상 운행에 지장이 없는지                                                        │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.7.8 카의 문열림출발방지장치                                                                                                       │

│     무부하 상승 시 문열림출발이 감지되면「엘리베이터 안전기준」 10.7.5에 따른                                                          │

│    보호거리 내에서 카가 정지되는지 확인한다.                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.8 주행성능 측정                                                                                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.8.1 일반적인 주행시험                                                                                                             │

│     가) 카가 주행하는 중간 지점에서 카의 속도와 모터의 전류를 측정하고                                                                 │

│    기록하시오                                                                                                                          │

│     ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┐                                               │

│     │카의    │운행방향│속도(㎧)│전류(A) │착상속도│재착상  │점검운전  │비상운전│                                               │

│     │부하상태│        │        │        │(<0.8㎧)│(<0.3㎧)│(<0.63㎧) │(<0.3㎧)│                                               │

│     ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤                                               │

│     │무부하  │상승    │        │        │        │        │          │        │                                               │

│     │        ├────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┤                                               │

│     │        │하강    │        │        │        │        │          │        │                                               │

│     └────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┘                                               │

│     나) 권상구동 엘리베이터의 경우, 「엘리베이터 안전기준」 13.2.4에 따라                                                              │

│    주행구간의 중간에서 측정한 속도가 정격속도의 92~105 % 이내인지                                                                      │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 유압식 엘리베이터의 경우, 「엘리베이터 안전기준」 13.3.8에 따른 주행구간                                                       │

│    중간에서 측정한 속도가 정상속도(빈 카의 상승)의 8%를 초과하지 않는지                                                                │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     라) 착상정확도가 「엘리베이터 안전기준」 16.1.1.4에 따라 모든 승강장에서                                                           │

│    ±10 ㎜ 이내인지 확인한다.                                                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.8.2 유압시스템의 점검    해당없음 ┌┐                                                                                            │

│                                        ││                                                                                            │

│                                        └┘                                                                                            │

│     가) 릴리프 밸브가 「엘리베이터 안전기준」 13.3.5.3.2에 따라 전 부하 압력의                                                         │

│    140 %를 초과하지 않는 범위 내에서 작동되는지 확인한다.                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 로프 또는 체인이 늘어지기 전에「엘리베이터 안전기준」 13.3.9.1.5에 따라                                                        │

│    더 이상 하강하지 않도록 자동으로 정지하는지 확인한다.                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 유압유의 온도감지장치는 「엘리베이터 안전기준」 14.4.4에 따라                                                                  │

│    작동하는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 럽처밸브 또는 유량제한기가 설치되어 있는 경우, 「엘리베이터 안전기준」                                                         │

│    10.3 및 10.4에 따라 누유 등이 없는지 확인한다.                                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.9 전기적 보호                                                                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.9.1 접지에 의한 절연저항                                                                                                          │

│     가) 전동기의 절연저항이 「엘리베이터 안전기준」 14.1.3.1에 따라 1 ㏁                                                               │

│    이상인지  확인한다.                                                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 조명장치의 절연저항이 「엘리베이터 안전기준」 14.1.3.1에 따라 1 ㏁                                                             │

│    이상인지  확인한다.                                                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.9.2 전기배선                                                                                                                      │

│     가) 이동케이블을 포함한 전기배선에 늘어짐 및 손상 등이 없는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 바이패스 장치가「엘리베이터 안전기준」 16.1.8에 따라 식별 가능하고,                                                            │

│    작동상태가 명확히 표시되는지 확인한다.                                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.10 장애인용 엘리베이터 추가요건      해당없음 ┌┐                                                                                    │

│                                                ││                                                                                    │

│                                                └┘                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.10.1 승강장의 공간                                                                                                                │

│     가) 「엘리베이터 안전기준」 17.1.2.1에 따라 승강장 전면의 활동공간이 있는지                                                        │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 승강장 바닥과 카 바닥의 틈새가「엘리베이터 안전기준」 17.1.2.2에 따라                                                          │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.10.2 조작설비                                                                                                                     │

│     가) 호출버튼, 조작반 및 통화장치 등 조작설비가 「엘리베이터 안전기준」                                                             │

│    17.1.4.1에 따라 작동하는지 확인한다.                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 조작반, 통화장치 등에 「엘리베이터                                                            │

│    안전기준」 17.1.4.3 및 17.1.4.4에 따라 점자표시가 있는지 확인한다.                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.10.3 기타 설비                                                                                                                    │

│     가) 카 내 수평손잡이가 「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.1에 따라 견고하게                                                            │

│    고정되어 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 거울이 설치된 경우,「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.2에 따라  견고하게                                                           │

│    고정되어 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 승강장 점멸등 및 음성신호장치, 카 내 표시장치가 「엘리베이터 안전기준」                                                        │

│    17.1.5.3에 따라 동작하는지 확인한다.                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 호출버튼 또는 등록버튼에 의하여 카가 승강장문에 도착하면 「엘리베이터                                                          │

│    안전기준」 17.1.5.4에 따라 10초 이상 열린 상태로 대기하는지 확인한다.                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 승강장의 점형블럭이 「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.5에 따라 부착되어                                                           │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     바) 카 내부의 층수 버튼을 누르면 점멸등 표시 및 음성안내가「엘리베이터                                                             │

│    안전기준」 17.1.5.6에 따라 동작되는지 확인한다.                                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     사) 카 내 조명이 「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.7에 따라 적합한지 확인한다.                                                        │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.11 소방구조용 엘리베이터 추가요건                                   해당없음                                                          │

│┌┐                                                                                                                                    │

│││                                                                                                                                    │

│└┘                                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.11.1 건축물의 요건                                                                                                                │

│     가) 소방운전 시「엘리베이터 안전기준」 17.2.3.2에 따라 모든 출입구마다                                                             │

│    정지되는지 확인한다.                                                                                                                │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 비상문이 설치된 경우,「엘리베이터 안전기준」 17.2.3.5에 따라 잠금장치 및                                                       │

│    전기안전장치의 작동상태가 적합한지 확인한다.                                                                                        │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.11.2 전기장치의 물에 대한 보호                                                                                                    │

│     피트 침수를 방지하는 수단이 동력에 의해 작동되는 경우「엘리베이터                                                                  │

│    안전기준」 17.3.3에 따라 자동으로 작동하는지 확인한다.                                                                              │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.11.3 소방관의 구출                                                                                                                │

│     가) 비상구출문이「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.2에 따라 적합한지 확인한다.                                                         │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 카 외부 구출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.3에 따라 적합한지                                                            │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 자체 탈출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.4에 따라 적합한지                                                               │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.11.4 제어 시스템                                                                                                                  │

│     가) 소방운전 스위치에 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.1에 따라 알림표지가                                                           │

│    부착되어 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 소방운전 스위치가 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.2에 따라 작동되는지                                                           │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 1단계 및 2단계 조건 하에 모든 안전장치가 「엘리베이터 안전기준」                                                               │

│    17.2.8.3에 따라 작동하는지 확인한다. (비접촉 문닫힘안전장치 무효화)                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 소방운전 호출이 지연되지 않도록 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.7사),아)                                                        │

│    에 따라 경보음 및 기능은 작동하는지 확인한다.                                                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 1단계 운전(우선 호출)이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.7에 따라 수동                                                           │

│    또는 자동으로 시작되는지 확인한다.                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     바) 1단계 운전 시 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.7에 따라 적합한지 다음                                                            │

│    사항을 확인한다.                                                                                                                    │

│        1) 카 내의 제어는 작동되지 않고 호출이 취소되는지 확인한다.                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        2) 문 열림 버튼과 비상통화 버튼의 작동이 적합한지 확인한다.                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        3) 소방 활동 통화시스템이 작동되는지 확인한다.                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        4) 비접촉 문닫힘안전장치가 무효화되는지 확인한다.                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        5) 소방관 접근 지정 층에 카가 도착하면 카 문과 승강장문이 열린 상태로                                                           │

│    계속 유지되는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        6) 승강로와 기계실 조명이 자동점등 되는지 확인한다.                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     사) 2단계 운전 시 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.8에 따라 적합한지 다음                                                            │

│    사항을 확인한다.                                                                                                                    │

│        1) 카 내의 운전 시 새로운 층 등록이 가능하고 미리 등록된 층이 취소되는지                                                        │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        2) 카 등록버튼 또는 문 닫힘 버튼을 지속적으로 누르면 문이 닫히고, 문이                                                          │

│    완전히 닫히기 전에 버튼을 놓으면 문이 자동으로 다시 열리는지                                                                        │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        3) 문 열림 버튼을 지속적으로 누르면 문이 열리고, 문이 완전히 열리기 전에                                                        │

│    버튼을 놓으면 문이 자동으로 다시 닫히는지 확인한다.                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        4) 소방 활동 통화시스템이 작동되는지 확인한다.                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        5) 카 내 소방운전용 키 스위치가 설치된 경우,’0’의 위치에서 제거되고 그                                                        │

│    기능이 적합한지 확인한다.                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│        6) 소방운전 스위치가’0’으로 전환 시 소방관 접근 지정 층 복귀 후                                                               │

│    정상운전 되는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     아) 소방구조용 엘리베이터가 2개의 출입구를 갖는 경우, 「엘리베이터                                                                 │

│    안전기준」 17.2.8.9에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                       │

│    해당없음 ┌┐                                                                                                                       │

│             ││                                                                                                                       │

│             └┘                                                                                                                       │

│        1) 2개의 카 출입문이 있는 경우,「엘리베이터 안전기준」17.2.2.3에 따라                                                           │

│    소방운전 시 출입문이 동시에 열리지 않는지 확인한다.                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        2) 카의 조작반이 카 문 출입구 근처에 각각 위치하고, 승강장의 방화구획된                                                         │

│    로비와 소방관 접근 지정 층의 로비와 같은 측면에 위치한 소방구조용 카                                                                │

│    조작반에 알림표지가 부착되어 있는지 확인한다.                                                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        3) 1단계 운전 시 일반용 조작반이 무효화되고, 2단계 시작과 동시에                                                                │

│    소방구조용 조작반이 작동하는지 확인한다.                                                                                            │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.11.5 전원공급                                                                                                                     │

│     보조전원 공급장치가 원활히 작동하는지 서류 등을 통해 확인한다.                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.11.6 카 및 승강장 설비                                                                                                            │

│     가) 카 내부와 승강장에 「엘리베이터 안전기준」 17.2.11.4에 따라 알림 표지가                                                        │

│    부착되어 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 소방 활동 통화시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.12에 따라                                                                  │

│    작동하는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.12 피난용 엘리베이터 추가요건        해당없음                                                                                         │

│┌┐                                                                                                                                    │

│││                                                                                                                                    │

│└┘                                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.12.1 건축물의 요건                                                                                                                │

│     가) 피난용 엘리베이터가 「엘리베이터 안전기준」 17.3.2에 따라 통제자의                                                             │

│    직접적인 조작아래에서 운행되는지 확인한다.                                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 승강로 내부에 「엘리베이터 안전기준」 17.3.2.5에 따라 연기가 침투되지                                                          │

│    않는 장치 등이 있는지 확인한다.                                                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.12.2 전기장치의 물에 대한 보호                                                                                                    │

│     피트 침수를 방지하는 수단이 동력에 의해 작동되는 경우「엘리베이터                                                                  │

│    안전기준」 17.3.3에 따라 자동으로 작동하는지 확인한다.                                                                              │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.12.3 카에 갇힌 이용자의 구출                                                                                                      │

│     피난호출 및 피난운전 중 고장이나 결함으로 승강로 중간에 정지한 경우, 외부                                                          │

│    구출수단 및 자체 탈출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.3.4.1에 따라                                                                 │

│    적합한지  다음 사항을 확인한다.                                                                                                     │

│     가) 비상구출문이「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.2에 따라 적합한지 확인한다.                                                         │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 카 외부 구출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.3에 따라 적합한지                                                            │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 자체 탈출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.4에 따라 적합한지                                                               │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     라) 비상문이 설치된 경우,「엘리베이터 안전기준」 17.2.3.5에 따라 잠금장치 및                                                       │

│    전기안전장치의 작동상태가 적합한지 확인한다.                                                                                        │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.12.4 제어 시스템                                                                                                                  │

│     가) 피난호출 스위치가 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.1 및 17.3.5.2에 따라                                                          │

│    명확히 표시되고, 박스로 보호되어 있는지 확인한다.                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 피난호출 및 피난운전 작동 시 안전장치가 「엘리베이터 안전기준」                                                                │

│    17.3.5.4에 따라 작동되는지 확인한다. (문닫힘안전장치는 제외)                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 피난호출 작동 시 제어시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.7에 따라                                                          │

│    적합한지 다음 사항을 확인한다.                                                                                                      │

│        1) 승강장 호출 및 카 내의 등록버튼이 작동되지 않고, 미리 등록된 호출이                                                          │

│    취소되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        2) 문 열림 버튼과 비상통화 버튼의 작동이 가능한지 확인한다.                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        3) 피난 층에 카가 도착하면 카 문 및 승강장문이 열린 상태로 유지되는지                                                           │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        4) 승강로와 기계실 조명이 자동으로 점등되는지 확인한다.                                                                         │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│    라) 피난운전 작동 시 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.8에 따라 적합한지 다음                                                          │

│    사항을 확인한다.                                                                                                                    │

│        1) 피난운전이 통제자에 의한 카 내 조작반에서만 운전되고 피난운전                                                                │

│    스위치에  의해 작동되는지 확인한다.                                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        2) 피난운전 스위치가’해제’위치에서만 제거되고, 그 기능이 적합한지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        3) 피난운전으로 전환되면 카 내, 승강장 및 방재실에는”피난운전 중”                                                             │

│            표시가 명확히 나타나는지 확인한다.                                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│        4) 피난 층에 도착 후 문 열림 대기시간이 15초 이상인지 확인한다.                                                                 │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│        5) 피난운전 스위치가”해제”위치로 전환되면 자동으로 지정된 피난 층으로                                                         │

│    복귀되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 피난운전 운행이 중단된 경우, 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.9에 따라 각                                                        │

│    층 승강장에 시각적, 청각적으로 안내되는지 확인한다.                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    1.12.5 카 및 승강장 설비                                                                                                            │

│     가) 지정된 피난층에 「엘리베이터 안전기준」 17.3.6.1에 따라 설치된 카 위치                                                         │

│    표시기의 작동상태가 적합한지 확인한다.                                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 피난 활동 통화시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.3.7에 따라 적합하게                                                          │

│    작동되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.13 엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     엘리베이터를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지                                                               │

│    확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.14 그 밖의 표시 등                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│      1.1~1.13에서 규정한 표시 등을 제외한 모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및                                                      │

│      승강기번호 표지가 훼손되지 않고 견고하게 부착되어 있는지 확인한다.                                                                │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.15 자체점검의 확인                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    엘리베이터에 대한 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.   예 ┌┐                                                                    │

│                                                                ││                                                                    │

│                                                                └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│[지적사항]                                                                                                                              │

│                                                                                                                                        │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  2. 경사형 엘리베이터 정기검사기준                                                                                                         

    ※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.                                                  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│2.1 기본제원(해당되는 모든 사항을 작성한다)                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│? 현장명                                 ? 제조업체명 또는 수입업체명                                                                 │

│┌┐                                      ┌┐                                                                                          │

│││                                      ││                                                                                          │

│└┘                                      └┘                                                                                          │

│? 호기(설치위치)                         ? 승강기번호                                                                                 │

│┌┐                                      ┌┐                                                                                          │

│││                                      ││                                                                                          │

│└┘                                      └┘                                                                                          │

│? 승강기 인증번호                        ? 모델명/제품명                                                                              │

│┌┐                                      ┌┐                                                                                          │

│││                                      ││                                                                                          │

│└┘                                      └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│? 승강기의 종류(용도)                                                                                                                  │

│┌─────────────────────────────────────┐                                                          │

││ □ 승객용     □ 전망용      □ 병원용      □ 장애인용       □ 승객화물│                                                          │

││용   □ 화물용     □ 자동차용                                            │                                                          │

│└─────────────────────────────────────┘                                                          │

│                                                                                                                                        │

│? 운행층수(전체) ┌┐                    ? 전원공급                                                                                   │

│                  ││                                                                                                                  │

│                  └┘                                                                                                                  │

│                                                                                                                                        │

│  ? 정면 ┌┐                              ? 전압(V)                                                                                  │

│          ││                            ┌┐                                                                                          │

│          └┘                            ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│  ? 후면 ┌┐                              ? 주파수(㎐)                                                                               │

│          ││                            ┌┐                                                                                          │

│          └┘                            ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│  ? 측면 ┌┐                                                                                                                          │

│          ││                                                                                                                          │

│          └┘                                                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│? 정격하중(㎏) ┌┐                      ? 정격속도(㎧)                                                                               │

│                ││                      ┌┐                                                                                          │

│                └┘                      ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│? 적용인승 ┌┐                          ? 운행거리(m)                                                                                │

│            ││                          ┌┐                                                                                          │

│            └┘                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│? 경사도(?) ┌┐                        ? 출입문개폐방식                                                                             │

│              ││                        ┌┐                                                                                          │

│              └┘                        ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│? 기계실 위치                                                                                                                          │

│┌───────────────────────────────────┐                                                              │

││□ 승강로 상부     □ 승강로 아래     □ 승강로 측면     □ 기타 위치 │                                                              │

│└───────────────────────────────────┘                                                              │

│                                                                                                                                        │

│ 위의 모든 사항이 승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인한다.                                                                    │

│예 ┌┐                                                                                                                                 │

│   ││                                                                                                                                 │

│   └┘                                                                                                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.2 기계류 공간_일반사항(해당되는 모든 사항을 확인한다.)                                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.1 적용방식                                                                                                                      │

│                                                                                                                                        │

│      기계실 내 기계류                           ┌┐ 2.2.2  참조                                                                       │

│                                                 ││                                                                                   │

│                                                 └┘                                                                                   │

│                                                                                                                                        │

│      승강로 내의 기계류                                                                                                                │

│                                                                                                                                        │

│          승강로 내의 작업구역                   ┌┐ 2.2.3.1 참조                                                                      │

│                                                 ││                                                                                   │

│                                                 └┘                                                                                   │

│                                                                                                                                        │

│          카상부 또는 카의 작업구역              ┌┐ 2.2.3.2 참조                                                                      │

│                                                 ││                                                                                   │

│                                                 └┘                                                                                   │

│                                                                                                                                        │

│          피트내의 작업구역                      ┌┐ 2.2.3.3 참조                                                                      │

│                                                 ││                                                                                   │

│                                                 └┘                                                                                   │

│                                                                                                                                        │

│          승강로 플랫폼 위의 작업구역            ┌┐ 2.2.3.4 참조                                                                      │

│                                                 ││                                                                                   │

│                                                 └┘                                                                                   │

│                                                                                                                                        │

│          승강로 외부의 작업구역                 ┌┐ 2.2.3.5 참조                                                                      │

│                                                 ││                                                                                   │

│                                                 └┘                                                                                   │

│                                                                                                                                        │

│      승강로 외부의 기계류                       ┌┐ 2.2.4  참조                                                                       │

│                                                 ││                                                                                   │

│                                                 └┘                                                                                   │

│                                                                                                                                        │

│      풀리공간                                                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│         풀리실                                  ┌┐ 2.2.5.1 참조                                                                      │

│                                                 ││                                                                                   │

│                                                 └┘                                                                                   │

│                                                                                                                                        │

│         승강로 내의 풀리실                      ┌┐ 2.2.5.2 참조                                                                      │

│                                                 ││                                                                                   │

│                                                 └┘                                                                                   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.1.1 주개폐기                                                                                                                    │

│     가) 주 개폐기 차단 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.4.1에 따라                                                                 │

│    작동되는지 확인한다.                                                                                                                │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│      나) 주 개폐기에「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.4.4에 따라 신속하게 접근                                                         │

│    할 수 있고, 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우 쉽게 식별되는지 확인한다.                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.1.2 접근                                                                                                                        │

│     가) 기계류 공간의 접근/출입수단(계단, 사다리, 피트 출입문)이「경사형                                                               │

│    엘리베이터 안전기준」6.7.4.2 및 7.2.2에 따라 안전하게 접근 및 출입할 수                                                             │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 승강로, 기계실ㆍ기계류 공간, 풀리실 및 관련 작업구역의                                                                         │

│    접근통로가「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.1 및 7.2.1에 따라 개인적인                                                               │

│    공간을 경유하지 않고 접근 가능한지 확인한다.                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.1.3 안전표시                                                                                                                    │

│     가)「경사형 엘리베이터 안전기준」 16.2.5에 따른 장소의 주의사항 및 표시를                                                          │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 보호조치가 필요없는 매끄럽고 둥근 부품의 경우 「경사형 엘리베이터                                                              │

│    안전기준」 13.11에 따라 부분적으로 노란색 페인트칠이 되어 있는지                                                                    │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.1.4 비상운전 및 작동시험을 위한 장치                                                                                            │

│     가) 비상운전 및 작동시험을 위한 패널에서 「경사형 엘리베이터 안전기준」                                                            │

│    7.6.2에 따라 감시장치 또는 표시장치의 작동상태가 적합한지 확인한다.                                                                 │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 영구적으로 설치된 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.6.3에 따라                                                           │

│    비상운전 및 작동시험을 위한 장치에서 조도가 50 lx 이상인지 확인한다.                                                                │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 비상운전 수단이 「경사형 엘리베이터 안전기준」13.5에 따라 작동되는지                                                           │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 고장처리 및 승객구출 설명서 등이 비치되어 있는지 확인한다.                                                                     │

│       예 ┌┐                                                                                                                          │

│          ││                                                                                                                          │

│          └┘                                                                                                                          │

│     마) 자동구출운전장치가「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.5.4에 따라                                                                 │

│    작동하는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.1.5 통신                                                                                                                        │

│     피트, 승강로 내부 작업구역 및 카 지붕 등에 비상통화장치가 설치된 경우,                                                             │

│     「경사형 엘리베이터 안전기준」6.10에 따라 피난 공간에서 조작 가능하고                                                              │

│    작동상태가 적합한지 확인한다.                                                                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.1.6 누수                                                                                                                        │

│     가) 승강로 및 피트에 누수가 없고 청결상태가 유지되는지 확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 기계실ㆍ기계류 공간 및 풀리실은 누수가 없고 청결상태가 유지되는지                                                              │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.2 기계실 내의 기계류(해당되는 모든 사항을 확인한다)                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.2.1 기계실 내의 기계류     해당없음                                                                                             │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 기계실에「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.1에 따른 설비를 제외한                                                              │

│    엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 기계실 작업공간이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.3에 따라 적합한지                                                         │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 기계실 출입문이 「경사형 엘리베이터 안전기준」7.3.4에 따라 적합한지                                                            │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     라) 기계실 바닥의 개구부에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.5에 따라                                                             │

│    물체가 승강로 내부로 떨어지지 않도록 하는 수단이 있는지 확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 기계실의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.6에 따라 적합한지                                                           │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     바) 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.7에 따라 적합한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     사) 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.7 및 14.5.5.2에 따라 1개                                                           │

│    이상 있는지 확인한다.                                                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     아) 양중용 지지대 및 고리에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.8에 따라                                                            │

│    허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.                                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.3 승강로 내의 기계류(해당되는 모든 사항을 확인한다)                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.3.1 승강로 내 작업공간해당없음 ┌┐                                                                                             │

│                                       ││                                                                                             │

│                                       └┘                                                                                             │

│      가) 승강로의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」7.4.7에 따라 적합한지                                                           │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│      나) 조명이「경사형 엘리베이터 안전기준」7.4.8에 따라 적합한지 확인한다.                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│      다) 양중용 지지대 및 고리에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.9에 따라                                                           │

│    허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.                                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.3.2 카 내 또는 카 지붕의 작업공간    해당없음 ┌┐                                                                              │

│                                                      ││                                                                              │

│                                                      └┘                                                                              │

│     가) 통제되지 않은 카의 움직임을 보호하기 위한 기계적인 장치가 「경사형                                                             │

│    엘리베이터 안전기준」 7.4.3.1가)에 따라 작동하는지 확인한다.                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 기계적인 장치가 작동위치에 있을 때 「경사형 엘리베이터 안전기준」                                                              │

│    7.4.4.2에 따라 안전하게 승강로 밖으로 나올 수 있는지 확인한다.                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 점검문 또는 점검트랩문(전기적 스위치가 포함)이 카의 벽에 있는 경우,                                                            │

│    「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.3에 적합한지 확인한다.                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     라) 점검문/점검 트랩문을 열고 카 내부에서 카를 움직일 필요가 있는 경우,                                                            │

│    점검운전 조작반이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.3.4에 따라                                                                     │

│    작동되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.3.3 피트 내 작업공간    해당없음 ┌┐                                                                                           │

│                                         ││                                                                                           │

│                                         └┘                                                                                           │

│     가) 구동기가 피트에 설치되고 피트에서 유지관리/점검이 수행되는 동안 통제되지                                                       │

│    않은 움직임의 위험이 있는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.4.1                                                              │

│    가),나),다)에 따라 기계적인 장치가 작동하는지 확인한다.                                                                             │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 피트에 출입하는 문이 열렸을 때「경사형 엘리베이터 안전기준」7.4.4.1                                                            │

│    마)에 따라 전기안전장치가 작동되는지 확인한다.                                                                                      │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 엘리베이터의 정상운전으로의 복귀가 7.4.4.1 아) 따라 적합한지 확인한다.                                                         │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     라) 기계적인 장치가 작동된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.4.2에                                                          │

│    따라 안전하게 피트에서 밖으로 나올 수 있는지 확인한다.                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.3.4 플랫폼 위의 작업공간     해당없음 ┌┐                                                                                      │

│                                              ││                                                                                      │

│                                              └┘                                                                                      │

│     가) 영구적으로 고정 설치되거나 집어넣을 수 있는 작업용                                                                             │

│    플랫폼이「경사형엘리베이터 안전기준」 7.4.5.1에 따라 적합하게 작동되는지                                                            │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐예 ┌┐                                                                                                                │

│             ││   ││                                                                                                                │

│             └┘   └┘                                                                                                                │

│     나) 플랫폼이 엘리베이터 주행로에 있는 경우, 유지관리 및 점검을 위해 설치된                                                         │

│    기계적인 장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.2에 따라 작동되는지                                                            │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 완전히 집어넣어진 위치를 확인하는                                                              │

│    전기안전장치가「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.4가)에 따라                                                                      │

│    작동하는지 확인한다.                                                                                                                │

│    해당없음 ┌┐예 ┌┐                                                                                                                │

│             ││   ││                                                                                                                │

│             └┘   └┘                                                                                                                │

│     라) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」                                                                 │

│    7.4.5.4나)에 따라 피트 또는 승강로 외부에서 해제할 수 있는 수단이                                                                   │

│    원활하게 작동되는지 확인한다.                                                                                                       │

│     해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                              │

│              ││    ││                                                                                                              │

│              └┘    └┘                                                                                                              │

│     마) 플랫폼으로의 접근이 승강장문을 통하지 않는 경우, 「경사형 엘리베이터                                                           │

│    안전기준」 7.4.5.4에 따라 플랫폼이 작업 위치에 없을 때 플랫폼으로                                                                   │

│    출입하는 문의 개방이 불가능하거나 추락을 방지하는 수단이 있는지                                                                     │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     바) 완충기가 결합된 나)의 장치와 전기안전장치가 「경사형 엘리베이터                                                                │

│    안전기준」 7.4.5.5에 따라 작동하는지 확인한다.                                                                                      │

│     해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                              │

│              ││    ││                                                                                                              │

│              └┘    └┘                                                                                                              │

│     사) 플랫폼에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 점검운전 조작반은 「경사형                                                            │

│    엘리베이터 안전기준」 7.4.5.6에 따라 적절하게 작동하는지 확인한다.                                                                  │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.3.5 승강로 외부의 작업공간                해당없음 ┌┐                                                                         │

│                                                           ││                                                                         │

│                                                           └┘                                                                         │

│     가) 승강로 외부에서 점검 등 유지관리 업무가 수행되는 경우, 「경사형                                                                │

│    엘리베이터 안전기준」 7.4.6.2에 따라 점검문의 전기안전장치가 작동하는지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 기계류 공간의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.7에 따라                                                               │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.8에 따라 적합한지 확인한다.                                                          │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     라) 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.8, 14.5.5.2에 따라 1개 이상                                                        │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 양중용 지지대 및 고리에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.9에 따른                                                            │

│    허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.                                                                                               │

│     해당없음 ┌┐예 ┌┐                                                                                                               │

│              ││   ││                                                                                                               │

│              └┘   └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.4 승강로 외부의 기계류                   해당없음 ┌┐                                                                          │

│                                                          ││                                                                          │

│                                                          └┘                                                                          │

│     가) 엘리베이터 전용공간에는「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.1에 따라                                                           │

│    엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.                                                                                        │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.2에 따른 허용 개구부를 제외하고                                                           │

│    기계류 공간의 벽, 지붕, 바닥 및 문에 구멍이 없는지 확인한다.                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 기계류 공간의 출입문이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.3에 따라 문                                                        │

│    잠금 및 열림이 적합한지 확인한다.                                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│                                                                                                                                        │

│     라) 기계류 공간의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.4에 따라                                                               │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 기계류 공간의 조명이「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.5에 따라                                                                │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     바) 기계류 공간의 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」7.5.5 및                                                                  │

│    14.5.5.2에 따라 1개 이상 있는지 확인한다.                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.5 풀리공간해당없음 ┌┐                                                                                                         │

│                           ││                                                                                                         │

│                           └┘                                                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.5.1 풀리실    해당없음 ┌┐                                                                                                     │

│                               ││                                                                                                     │

│                               └┘                                                                                                     │

│     가) 풀리실 출입문이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.4에 따라 적합한지                                                         │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 풀리실 바닥의 개구부에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.5에 따라                                                           │

│    물체가 승강로 내부로 떨어지지 않도록 하는 수단이 있는지 확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 풀리실 접근지점 가까운 곳에 있는 정지장치가 「경사형 엘리베이터                                                                │

│    안전기준」 7.7.1.6에 따라 작동하는지 확인한다.                                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 풀리실의 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.8에 따라 작동하는지                                                       │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 풀리실의 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.8 및 14.5.5.2에                                                         │

│    따라 1개 이상 있는지 확인한다.                                                                                                      │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.2.5.2 승강로 내의 풀리해당없음 ┌┐                                                                                               │

│                                     ││                                                                                               │

│                                     └┘                                                                                               │

│    승강로 내부에 편향 풀리가 설치된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.2에                                                       │

│    따라 유지보수, 점검운전 및 작동시험이 수행되는지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.3 승강로                                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.3.1 피트 내 설비                                                                                                                  │

│     가) 피트 바닥은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.1에 따라 피트에 물이                                                          │

│    침투되지 않거나 물을 제거하는 수단이 있는지 확인한다.                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 두개 이상의 점검운전 조작반이”점검”위치에 있는 경우, 「경사형                                                                │

│    엘리베이터 안전기준」15.2.1.4.3 나)에 따라 동일한 조작버튼을 동시에                                                                 │

│    누를 때만 운행되는지 확인한다.                                                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 피트 내의 정지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.4가)에 따라                                                          │

│    작동되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 피트 내의 콘센트 및 조명 점멸장치는 「경사형 엘리베이터 안전기준」                                                             │

│    6.7.4.4나),다)에 따라 작동되는지 확인한다.                                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」                                                                │

│    6.7.2.1.3에 따라 적합하게 적용되어 있는지 확인한다.                                                                                 │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.3.2 틈새 및 여유거리                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.3.2.1 권상구동방식 틈새    해당없음 ┌┐                                                                                          │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│     가) 균형추 또는 평형추가 가장 낮은 위치에 있을 때 카의 상부틈새가 적합한지                                                         │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 카가 가장 낮은 위치에 있을 때 균형추 또는 평형추의 상부틈새가 적합한지                                                         │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.3.2.2 포지티브 구동방식 틈새    해당없음 ┌┐                                                                                     │

│                                               ││                                                                                     │

│                                               └┘                                                                                     │

│     가) 카의 상부틈새는 카가 완전히 압축된 상부 완충기에 있을 때 적합한지                                                              │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 카의 하부틈새는 카가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때 적합한지                                                                │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.3.2.3 전면에 출입문이 있는 엘리베이터해당없음 ┌┐                                                                                │

│                                                    ││                                                                                │

│                                                    └┘                                                                                │

│     엘리베이터 전면에 출입문이 설치된 경우, 위의 권상구동방식의 상부틈새,                                                              │

│    포지티브 구동방식의 상부틈새, 피트 하부틈새는 제외되며, 「경사형 엘리베이터                                                         │

│    안전기준」 7.4.4에 따른 피트와 승강로 상부공간 내의 작업구역이 적합한지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.3.3 완충기                                                                                                                        │

│     가) 완충기가 확실하게 고정되고 충돌지점에 정확하게 정렬되는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 완충기가 정상적으로 복귀(전기안전장치 포함)하면「경사형 엘리베이터                                                             │

│    안전기준」 11.3.6 다)에 따라 엘리베이터가 정상운행 되는지 확인한다.                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.3.4 완충기 받침대해당없음 ┌┐                                                                                                    │

│                                ││                                                                                                    │

│                                └┘                                                                                                    │

│    완충기 받침대가 설치된 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 11.3.1 및                                                                │

│    11.3.2에 따라 완충기 충격 영역에 있는지 확인한다.                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.3.5 승강로 내의 보호                                                                                                              │

│     가) 밀폐식 승강로의 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.2.2.1에 따라                                                             │

│    개구부가 없는지 확인한다.                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 균형추 또는 평형추의 주행구간에 설치된 칸막이가 「경사형 엘리베이터                                                            │

│    안전기준」 6.6.1.1에 따라 견고하게 고정되어 있는지 확인한다.                                                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.6.2에                                                       │

│    따라 설치된 칸막이가 움직이는 부품들과 충돌이 없는지 확인한다.                                                                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     라) 반-밀폐식 승강로의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.2.3.2에 따라                                                         │

│    적합한 보호조치가 되어 있는지 확인한다.                                                                                             │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│                                                                                                                                        │

│     마) 승강로 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.2.5에 따라 적합한지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     바) 승강로 내 도르래ㆍ풀리 및 스프로킷의 보호수단은  「경사형 엘리베이터                                                           │

│    안전기준」 10.7에 따라 보호되어 있는지 확인한다.                                                                                    │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     사) 엘리베이터 승강로 내에는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.8에 따라 다른                                                        │

│    용도의 설비가 없는지 확인한다.                                                                                                      │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     아) 승강로에 설치된 점검문 및 비상문, 점검 트랩문은 「경사형 엘리베이터                                                            │

│    안전기준」 6.2.4에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                          │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     자) 승강로(주행구간)아래 사람이 접근할 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」                                                        │

│    6.12에 따라 적절한 칸막이로 보호되는지 확인한다.                                                                                    │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.3.6 승강장문                                                                                                                      │

│     가) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새는 「경사형 엘리베이터                                                         │

│    안전기준」 8.1에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                            │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 자동동력 작동식 문의 표면은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.5.1에 따라                                                        │

│    함몰되거나 돌출부분이 없는지 확인한다.                                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.5.2.2.1                                                         │

│    바)에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.3.7 조명 및 콘센트                                                                                                                │

│     가) 승강로 내 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.9 및 14.5.5에 따라                                                           │

│    조도, 점멸수단이 적합한지 확인한다.                                                                                                 │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

│     나) 피트 내 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.4나)에 따라 1개                                                          │

│    이상 있는지 확인한다.                                                                                                               │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.3.8 카 및 균형추/평형추의 주행안내 레일                                                                                           │

│    주행안내 레일이「경사형 엘리베이터 안전기준」 11.1.3에 따라 적합한지                                                                │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.4 카, 운전 및 접근허용                                                                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.4.1 카                                                                                                                            │

│     가) 카 바닥에서 1.1m 미만에 유리가 사용된 카 벽의 경우, 「경사형 엘리베이터                                                        │

│    안전기준」 9.3.1.4에 따라 손잡이의 고정상태가 적합한지 확인한다.                                                                    │

│    해당없음 ┌┐ 예  ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

│     나) 카 내부(화물용 엘리베이터의 경우, 승강장의 적재구역)에 「경사형                                                                │

│    엘리베이터 안전기준」 16.2.2.1에 따른 정격하중 등이 표기되어 있는지                                                                 │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 비상통화장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 15.2.3에 따라 카 내에서                                                          │

│    건물 내 및 유지관리업체 등으로 통화가 가능하고 표시등이 점등되는지                                                                  │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     라) 카의 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.17.1에 따라 적합한지                                                              │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     마) 카의 비상등이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.17.4에 따라 적합한지                                                            │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     바) 카의 과부하감지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 15.2.5에 따라                                                             │

│    작동하는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     사) 에이프런이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.4에 따라 견고하게 고정되어                                                         │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     아) 카의 비상구출문 및 비상문의 전기안전장치가 「경사형 엘리베이터                                                                 │

│    안전기준」9.12에 따라 작동하는지 확인한다.                                                                                          │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.4.2 카 지붕                                                                                                                       │

│     가) 점검운전 조작반, 정지장치 및 콘센트가「경사형 엘리베이터 안전기준」                                                            │

│    9.15에 따라 카 지붕에 있는지 확인한다.                                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 카 지붕의 점검운전 스위치 작동 시「경사형 엘리베이터 안전기준」                                                                │

│    15.2.1에 따라 정상운전제어, 도어작동 제어가 무효화되는지 확인한다.                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│      다) 카 지붕의 보호수단 및 보호난간이 「경사형 엘리베이터 안전기준」                                                               │

│    9.13.3.2에 따라 견고하게 고정되어 있는지 확인한다.                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.4.3 카문                                                                                                                          │

│     가) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새는 「경사형 엘리베이터                                                         │

│    안전기준」 9.6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 자동동력 작동식 문의 표면은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.1에 따라                                                        │

│    함몰되거나 돌출된 부분이 없는지 확인한다.                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 카 문의 문턱과 승강장문의 문턱 사이의 수평 거리는 「경사형 엘리베이터                                                          │

│    안전기준」 12.2.2에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                         │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이 「경사형 엘리베이터 안전기준」                                                                  │

│    9.7.2.2.1바)에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.4.4 승강장 문 및 카 문의 시험                                                                                                     │

│     가) 문닫힘 안전장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.5.2.2.1다),                                                                 │

│    9.7.2.2.1다)에 따라 작동하는지 확인한다.                                                                                            │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 카 내부의 열림 버튼이「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.8에 따라                                                                 │

│    작동하는지 확인한다.                                                                                                                │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 문의 틈새가「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.2.2.1에 따라 중앙 개폐식                                                         │

│    문은 25 ㎜, 측면 개폐식 문은 50 ㎜를 초과하지 않는지 확인한다.                                                                      │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     라) 승강장 바닥의 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.6.1에 따라 50 lx                                                         │

│    이상인지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 카가 잠금해제구간 밖에 있을 때,「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.3.3.3                                                        │

│    및 8.7.6에 따라 승강장문이 100 ㎜ 열린 상태에서 자동으로 닫히고                                                                     │

│    잠기는지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     바) 승강장문의 비상잠금해제가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.3.3에 따라                                                        │

│    비상잠금해제 삼각열쇠를 사용하여 외부에서 잠금해제 할 수 있는지                                                                     │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     사) 비상잠금해제 삼각열쇠에 문이 확실하게 잠기지 않아 발생할 수 있는                                                               │

│    주의사항이 부착되거나 표기되어 있는지 확인한다.                                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     아) 카문의 개방을 제한하기 위해「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.11.3에 따라                                                        │

│    카문의 열림이 50 ㎜ 이상 열리지 않는지 확인한다.                                                                                    │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     자) 각 승강장문의 닫힘을 입증하는 접점이 개방되면「경사형 엘리베이터                                                               │

│    안전기준」 8.7.4에 따라 잠금해제구간 밖의 카가 정지하고 움직이지 않는지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     차) 승강장문의 닫힘 및 잠금 상태를 입증하는 장치는「경사형 엘리베이터                                                              │

│    안전기준」 8.7.3에 따라 작동이 적합한지 확인한다.                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     카) 카문의 잠금장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.11.2에 따라 적합한지                                                        │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     타) 카문의 닫힘을 입증하는 전기안전장치가「경사형 엘리베이터 안전기준」                                                            │

│    9.9에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     파) 수동개폐식 승강장 문의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.6.2에 따라                                                       │

│    카의 유무를 확인할 수 있는”카 있음”신호표시가 작동되는지, 투명                                                                    │

│    전망창이 있는 경우에는 파손이 없는지 확인한다.                                                                                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.4.5 로봇 탑승용 엘리베이터 무선 통신장치                                                                                          │

│     가) 로봇 탑승용 엘리베이터 카 내부에 표시되는 내용과 글자 크기의 높이가                                                            │

│    ?경사형 엘리베이터 안전기준? 14.6 나)에 따라 표시되었는지 확인한다.                                                               │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 로봇 탑승용 엘리베이터에 설치된 무선 통신장치가 ?경사형 엘리베이터                                                            │

│    안전기준? 14.6에 따라 설치되었는지 확인한다.                                                                                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 로봇이 KS B 7317에 따라 공인기관에서 발급한 안전성 평가서를                                                                    │

│    구비하였는지 확인한다.                                                                                                              │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.4.6 정상운전 제어                                                                                                                 │

│     ?경사형 엘리베이터 안전기준? 16.2.3에 따라 시각적 표시 또는 신호가 카 내에                                                       │

│    있는 사람이 엘리베이터가 어느 층에 정지했는지 알 수 있도록 설치되었는지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.5 매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상                                                                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.5.1 매다는 장치     해당없음                                                                                                      │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.5.1.1 로프     해당없음                                                                                                           │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 로프의 마모 및 파단이 부속서 Ⅳ에 따라 적합한지 확인한다.                                                   로프의 직경 ┌─┐ │

│                                                                                                                                 │㎜│ │

│                                                                                                                                 └─┘ │

│     나) 로프(벨트)의 본수가 제원에 부합하는지 확인한다.                                                                                │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.5.1.2 로프 끝부분 처리     해당없음                                                                                               │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 로프의 끝부분은 「경사형 엘리베이터 안전기준」10.2.1.4에 따라 고정되어                                                         │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 로프 간 장력이「경사형 엘리베이터 안전기준」10.5에 따라 균등한지                                                               │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.5.1.3 체인     해당없음                                                                                                           │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 체인의 호칭번호가 제원과 부합하는지 확인한다.                                                                                  │

│                                                                          예 ┌┐                                                       │

│                                                                             ││                                                       │

│                                                                             └┘                                                       │

│     나) 체인의 끝 부분이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.2.2.2에 따른                                                                │

│    지지대에 고정되어 있는지 확인한다.                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 체인 간 장력이「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.5에 따라 균등한지                                                              │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.5.2 매다는 장치의 늘어짐해당없음 ┌┐                                                                                             │

│                                       ││                                                                                             │

│                                       └┘                                                                                             │

│     로프 또는 체인 이완감지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.5.5에 따라                                                         │

│    적합하게 작동되는지 확인한다.                                                                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.5.3 보상수단           해당없음                                                                                                   │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.6.2에                                                        │

│    따라 작동되는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 보상/루프 로프가 설치된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」10.6.1에                                                           │

│    따라 적합한지 확인한다.                                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.5.4 권상/제동     해당없음                                                                                                        │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 무부하의 정격속도로 상승운행 중 비상정지 시켜 로프와 도르래간 과도한                                                           │

│    미끄러짐 없이 정지되는지 확인한다.                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 권상도르래의 언더컷 잔여량이 1 ㎜ 이상, 주로프 가닥끼리의 높이차가  2                                                          │

│    ㎜ 이하인지 확인한다.                                                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.6 안전점점 및 회로                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.6.1 안전접점 및 회로                                                                                                              │

│     가) 파이널 리미트 스위치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 11.5에 따라                                                              │

│    작동하는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 피트, 기계실 및 풀리실, 카 지붕, 점검운전 조작반, 엘리베이터 구동기 및                                                         │

│    패널의 정지장치 작동 시 카의 움직임이 방지되는지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 기계적으로 직접 연결되지 않은 승강장 문짝의 경우, 「경사형 엘리베이터                                                          │

│    안전기준」 8.7.6.2에 따른 전기안전장치가 작동하는지 확인한다.                                                                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     라) 로프 또는 체인이 비정상적으로 늘어난 경우, 「경사형 엘리베이터                                                                 │

│    안전기준」10.5.5에 따라 이완감지장치의 작동상태가 적합한지 확인한다.                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 완충기 행정을 감소하기 위한 전기적 강제감속 시스템이 있는 경우, 「경사형                                                       │

│    엘리베이터 안전기준」 13.8에 따라 최상층 및 최하층에 도착하기 전에                                                                  │

│    감속되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     바) 전기안전장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 15.1.2에 따라 작동될 경우                                                        │

│    카의 움직임이 방지되는지 확인한다.                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.7 카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호                                                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.7.1 카 추락방지안전장치     해당없음                                                                                              │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 과속조절기 작동 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.8.3.1에 따라                                                              │

│    추락방지안전장치가 작동되면  하강방향으로 움직이는 카가 정지되는지                                                                  │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 추락방지안전장치 작동 시 카의 수평도는 「경사형 엘리베이터 안전기준」                                                          │

│    10.8.7에 따라 5 %를 초과하지 않는지 확인한다.                                                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 검사 후, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.8.5에 따라 정상운행에 지장이                                                        │

│    없는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 추락방지안전장치 작동 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.8.8에 따라                                                          │

│    전기안전장치가 작동하는지 확인한다.                                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.7.2 카측 과속조절기     해당없음                                                                                                  │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」                                                               │

│    10.9.8.1에 따라 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 과속조절기가 조정 가능한 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.9.7에                                                          │

│    따라 봉인되어 있는지 확인한다.                                                                                                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 로프의 마모 및 파단이 부속서 Ⅳ에 따라 적합한지 확인한다.                                                                      │

│    과속조절기 로프의 직경 ┌─┐ 예 ┌┐                                                                                               │

│                           │㎜│    ││                                                                                               │

│                           └─┘    └┘                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.7.3 균형추 및 평형추의 추락방지안전장치     해당없음                                                                              │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 과속조절기 작동시 균형추 및 평형추의 추락방지장치가 작동하여 균형추 및                                                         │

│    평형추가 정지하는지 확인한다.                                                                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지상이 없는지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.7.4 균형추/평형추측 과속조절기     해당없음                                                                                       │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」                                                               │

│    10.9.8.1에 따라 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.                                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.9.7에                                                         │

│    따라 봉인되어 있는지 확인한다.                                                                                                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 로프의 마모 및 파단이 부속서 Ⅳ에 따라 적합한지 확인한다.                                                                      │

│    과속조절기 로프의 직경 ┌─┐ 예 ┌┐                                                                                               │

│                           │㎜│    ││                                                                                               │

│                           └─┘    └┘                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.7.5 카의 상승과속방지장치                                                                                                         │

│     가) 카의 상승과속방지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.10.6에 따라                                                          │

│    작동 시 전기안전장치에 의해 카가 정지되는지 확인한다.                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 검사 후, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.10.9에 따라 정상운행에                                                              │

│    지장이 없는지 확인한다.                                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.7.6 카의 문열림출발방지장치                                                                                                       │

│      무부하 상승시 문열림출발이 감지되면「경사형 엘리베이터 안전기준」                                                                 │

│    10.11.5에 따른 보호거리 내에서 카가 정지되는지 확인한다.                                                                            │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.8 주행성능 측정                                                                                                                   │

│     가) 카가 주행하는 중간지점에서 카의 속도와 전동기의 전류를 측정하고                                                                │

│    기록한다.                                                                                                                           │

│    ┌────┬──┬────┬────┬────┬─────┬─────┐                                                            │

│    │카의    │운행│속도(㎧)│전류(A) │재착상  │점검운전  │비상운전  │                                                            │

│    │부하상태│방향│        │        │(<0.3㎧)│(<0.63㎧) │(<0.63㎧) │                                                            │

│    ├────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┤                                                            │

│    │0%      │상승│        │        │        │          │          │                                                            │

│    │        ├──┼────┼────┼────┼─────┼─────┤                                                            │

│    │        │하강│        │        │        │          │          │                                                            │

│    └────┴──┴────┴────┴────┴─────┴─────┘                                                            │

│     나) 권상구동 엘리베이터의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.6에 따라                                                         │

│    주행구간의 중간에서 측정한 속도가 정격속도의 92% 이상 105% 이내인지                                                                 │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 착상정확도는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.12에 따라 모든                                                                  │

│    승강장에서 ±10 ㎜ 이내이고, 적재 또는 하역 중에는 ±20 ㎜ 이내인지                                                                 │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.9 보호장치                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.9.1 전동기의 보호    예                                                                                                           │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     전동기 보호장치는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.3.3에 따라 과열에 대해                                                         │

│    보호되는지 확인한다.                                                                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.9.2 조명 및 콘센트의 보호    예                                                                                                   │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     모든 조명 및 콘센트는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.5.5 및 14.5.6에                                                            │

│    따라  적절하게 작동되는지 확인한다.                                                                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.10 전기적 보호                                                                                                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.10.1 절연저항                                                                                                                     │

│     가) 전동기의 절연저항이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.1.3에 따라 1 ㏁                                                          │

│    이상인지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 조명장치의 절연저항이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.1.3에 따라 1 ㏁                                                        │

│    이상인지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    2.10.2 전기배선                                                                                                                     │

│     이동케이블을 포함한 전기배선의 늘어짐 및 손상 등이 없는지 확인한다.                                                                │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.11 경사형 엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태                                                                                     │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     경사형 엘리베이터를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지                                                        │

│    확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.12 그 밖의 표시 등                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│      2.1~2.11에서 규정한 표시 등을 제외한 모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및                                                      │

│      승강기번호 표지가 훼손되지 않고 견고하게 부착되어 있는지 확인한다.                                                                │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.13 자체점검의 확인                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    경사형 엘리베이터에 대한 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.                                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│[지적사항]                                                                                                                              │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  3. 에스컬레이터 정기검사기준                                                                                                              

    ※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.                                                  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│3.1 기본 제원                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.1.1 일반사항(승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인한다)                                                                   │

│                                                                                                                                        │

│    ? 현장명                                 ? 제조업체명 또는 수입업체명                                                             │

│    ┌┐                                      ┌┐                                                                                      │

│    ││                                      ││                                                                                      │

│    └┘                                      └┘                                                                                      │

│    ? 호기(설치위치)                         ? 승강기번호                                                                             │

│    ┌┐                                      ┌┐                                                                                      │

│    ││                                      ││                                                                                      │

│    └┘                                      └┘                                                                                      │

│    ? 승강기 인증번호                        ? 모델명/제품명                                                                          │

│    ┌┐                                      ┌┐                                                                                      │

│    ││                                      ││                                                                                      │

│    └┘                                      └┘                                                                                      │

│    ? 층고                                   ? 경사도                                                                                 │

│    ┌┐                                      ┌┐                                                                                      │

│    ││                                      ││                                                                                      │

│    └┘                                      └┘                                                                                      │

│    ? 공칭폭                                 ? 정격속도                                                                               │

│    ┌┐                                      ┌┐                                                                                      │

│    ││                                      ││                                                                                      │

│    └┘                                      └┘                                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.1.2 구동기 설치 위치                                                                                                              │

│          ┌┐ 골조 구조물(Truss) 내부    ┌┐ 골조 구조물(Truss) 외부                                                                  │

│          ││                            ││                                                                                          │

│          └┘                            └┘                                                                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.1.3 제어반 설치 위치                                                                                                              │

│          ┌┐ 골조 구조물(Truss) 내부    ┌┐ 골조 구조물(Truss) 외부                                                                  │

│          ││                            ││                                                                                          │

│          └┘                            └┘                                                                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.1.4 디딤판 형식                                                                                                                   │

│        ┌┐ 스텝식         ┌┐ 팔레트식       ┌┐ 벨트식                                                                             │

│        ││                ││                ││                                                                                    │

│        └┘                └┘                └┘                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.1.5 구동방식                                                                                                                      │

│          ┌┐ 체인식         ┌┐ 기타방식                                                                                             │

│          ││                ││                                                                                                      │

│          └┘                └┘                                                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.1.6 구동 운전방식                                                                                                                 │

│          ┌┐ 인버터식    ┌┐ Y-△식    ┌┐ 직결식    ┌┐ 기타방식                                                                  │

│          ││             ││           ││           ││                                                                           │

│          └┘             └┘           └┘           └┘                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.1.7 디딤판 체인 윤활                                                                                                              │

│     가) 윤활방법을 확인한다.              자동식 ┌┐ 수동식 ┌┐                                                                      │

│                                                  ││        ││                                                                      │

│                                                  └┘        └┘                                                                      │

│     나) 윤활 공급이 제대로 되고 있는지 확인한다.   예 ┌┐                                                                             │

│                                                       ││                                                                             │

│                                                       └┘                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.1.8 손잡이 체인 윤활                                                                                                              │

│     가) 윤활방법을 확인한다.              자동식 ┌┐ 수동식 ┌┐                                                                      │

│                                                  ││        ││                                                                      │

│                                                  └┘        └┘                                                                      │

│     나) 윤활 공급이 제대로 되고 있는지 확인한다.   예 ┌┐                                                                             │

│                                                       ││                                                                             │

│                                                       └┘                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.1.9 구동체인 윤활                                                                                                                 │

│     가) 윤활방법을 확인한다.              자동식 ┌┐ 수동식 ┌┐                                                                      │

│                                                  ││        ││                                                                      │

│                                                  └┘        └┘                                                                      │

│     나) 윤활 공급이 제대로 되고 있는지 확인한다.   예 ┌┐                                                                             │

│                                                       ││                                                                             │

│                                                       └┘                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.1.10 기타                                                                                                                         │

│     가) 수동핸들을 비치하는 경우, 수동핸들은 「에스컬레이터 안전기준」 5.4.1.4에                                                       │

│    따라 제공되는지 확인한다.                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

│     나) 자동운전 방식(준비운전)인지 확인한다.   해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                 │

│                                                          ││     ││                                                                 │

│                                                          └┘     └┘                                                                 │

│     다) 기계류 공간 및 구동 순환장소는「에스컬레이터 안전기준」5.8.1에 따라                                                            │

│    운전, 유지보수 및 점검에 필요한 설비만 있으며, 움직이는 부품에 대한 보호                                                            │

│    및 방호가 되어 있는지 확인한다.                                                                                                     │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 위의 모든 사항이 승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인한다.                                                                    │

│예 ┌┐                                                                                                                                 │

│   ││                                                                                                                                 │

│   └┘                                                                                                                                 │

│                                                                                                                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3.2 일반 정보                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.2.1 안전표시                                                                                                                      │

│     사용 표지판, 표지 및 안내문은 「에스컬레이터 안전기준」 6.1에 따라                                                                 │

│    안전표시가 되어 있는지 확인한다.                                                                                                    │

│        예 ┌┐                                                                                                                         │

│           ││                                                                                                                         │

│           └┘                                                                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.2.2 수동핸들 지침                                                                                                                 │

│     수동핸들이 제공될 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 6.1.3에 따라 사용지침이                                                          │

│    근처에 있으며, 에스컬레이터 및 무빙워크 운행방향 표시가 있는지 확인한다.                                                            │

│      해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                            │

│               ││     ││                                                                                                            │

│               └┘     └┘                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.2.3 기계류 접근 출입문 안내                                                                                                       │

│     골조 구조물(Truss) 외부의 기계류 공간, 구동 및 순환장소가 있는 경우,                                                               │

│    출입문에는 「에스컬레이터 안전기준」 6.1.4에 따라 안내문구가 있는지                                                                 │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.2.4 비상정지장치 색상                                                                                                             │

│     모든 비상정지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 6.1.2.2에 따라 적색으로                                                              │

│    표시되고 비상정지장치 또는 그 근처에 “정지”라고 표시되어 있는지 확인한다.                                                         │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.2.5 유지보수 및 점검 중 접근방지 수단                                                                                             │

│     유지보수 및 점검 등을 위해 접근을 막는 수단이 「에스컬레이터 안전기준」                                                            │

│    6.1.2.3에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크 근처에 있는지 확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.2.6 자동 기동 운행방향 표시장치                                                                                                   │

│     자동 기동 에스컬레이터 및 무빙워크의 경우, 운행방향 표시장치(시각                                                                  │

│    신호시스템)가 「에스컬레이터 안전기준」 6.2에 따라 작동하는지 확인한다.                                                             │

│     해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                             │

│              ││     ││                                                                                                             │

│              └┘     └┘                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3.3 설치현장 주변장치                                                                                                                   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.3.1 접근금지장치                                                                                                                  │

│     가) 에스컬레이터가 벽 근처에 위치하여 하부 외측 데크의 폭(b13)이 125 ㎜를                                                          │

│    초과할 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2에 따라 그 벽의 상?하부                                                              │

│    끝에 설치된 접근금지장치의 상태를 확인한다.                                                                                         │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

│     나) 인접한 평행 배치로 결합된 난간 데크의 폭(b14)이 125 ㎜를 초과할                                                                │

│    경우,「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2에 따라 설치된 접근금지장치의                                                                 │

│    상태를 확인한다.                                                                                                                    │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.3.2 미끄럼방지장치                                                                                                                │

│     핸드레일 높이의 난간 데크가 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크와 근처의 벽                                                          │

│    사이에 있는 경우,「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2에 따라  설치된                                                                   │

│    미끄럼방지장치의 상태를 확인한다.                                                                                                   │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.3.3 장애물로부터의 보호                                                                                                           │

│     건축물의 장애물로 인한 부상이 발생할 수 있는 장소가 있는 경우,                                                                     │

│    「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.4에 따라 보호조치가 되어 있는지                                                               │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.3.4 방화셔터 인근의 에스컬레이터                                                                                                  │

│     에스컬레이터 또는 무빙워크 승강장에 대면하는 방화셔터가 손잡이 반환부의                                                            │

│    선단에서 2m 이내에 설치된 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.5.1에                                                         │

│    따라 방화셔터가 닫히기 시작할 때 연동하여 에스컬레이터 및 무빙워크는                                                                │

│    자동으로  정지되는지 확인한다.                                                                                                      │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.3.5 연속되는 에스컬레이터 사이 공간                                                                                               │

│     연속으로 이어지는 에스컬레이터 또는 무빙워크 사이의 공간이 충분하지 않은                                                           │

│    경우, 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.5.2에 따라 디딤판이 콤 교차선에                                                         │

│    도달하기 전 2 m ∼ 3 m 사이에 설치된 비상정지장치의 작동상태를 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.3.6 손잡이 바깥쪽 건물난간                                                                                                        │

│     사람이 승강장에서 손잡이 바깥 끝단에 접촉할 수 있고, 추락하는 등의 위험한                                                          │

│    상황에 처할 수 있는 곳이 있는 경우,「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.7에                                                        │

│    따라 예방 조치된 진입방지 및 고정난간 등의 상태를 확인한다.                                                                         │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.3.7 조명 및 콘센트                                                                                                                │

│     가) 에스컬레이터 또는 무빙워크의 주변 또는 콤 부근에는 「에스컬레이터                                                              │

│    안전기준」 부속서 Ⅰ.2.8, Ⅰ.2.9, Ⅰ.3.3 및 Ⅰ.3.4에 따라 조도가 확보되어                                                           │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 골조 구조물(Truss) 내부의 구동ㆍ순환 장소 및 기기 공간에는                                                                     │

│    「에스컬레이터 안전기준」 5.8.3에 따라 어느 한 곳에는 영구적으로 사용                                                               │

│    가능한 휴대용 조명이 비치되어 있으며, 각 장소에는 1개 이상 설치된                                                                   │

│    콘센트의 상태를  확인한다.                                                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3.4 조명, 절연 및 접지                                                                                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.4.1 조명 절연저항                                                                                                                 │

│     가) 손잡이 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.                                                        │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 스커트 가드 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한                                                      │

│    다.                                                                                                                                 │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 콤 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     라) 디딤판 하부 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한                                                      │

│    다.                                                                                                                                 │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.4.2 접지, 전동기 절연저항 및 배선                                                                                                 │

│     가) 전동기 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.                                                                                       │

│                     예 ┌┐                                                                                                            │

│                        ││                                                                                                            │

│                        └┘                                                                                                            │

│     나) 제어반에는 접지가 되어 있는지 확인한다.                                                                                        │

│        예 ┌┐                                                                                                                         │

│           ││                                                                                                                         │

│           └┘                                                                                                                         │

│     다) 정전기 방지조치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.1.5에 따라 적합한지                                                           │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 주 개폐기는 「에스컬레이터 안전기준」 5.11.3에 따라 적합한지 확인한다.                                                         │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3.5 틈새                                                                                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.5.1 디딤판 주행안내                                                                                                               │

│     디딤판 주행안내 시스템은 「에스컬레이터 안전기준」 5.3.4에 따라 적합한지                                                           │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.5.2 스텝/팔레트 사이의 틈새                                                                                                       │

│     연속되는 2개의 스텝 또는 팔레트 사이의 틈새는 「에스컬레이터 안전기준」                                                            │

│    5.3.5에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                                     │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.5.3 디딤판과 스커트 사이 틈새                                                                                                     │

│     에스컬레이터(무빙워크)의 디딤판과 스커트 사이의 수평 또는 수직틈새는                                                               │

│    「에스컬레이터 안전기준」 5.5.5.1에 따라 적합한지 확인한다.                                                                         │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.5.4 트레드 홈에 맞물리는 콤의 깊이                                                                                                │

│     가) 트레드 홈에 맞물리는 콤 깊이()는 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.3.3.1에                                                         │

│    따라 4 ㎜ 이상인지 확인한다.                                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 트레드 홈에 맞물리는 콤 틈새()는 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.3.3.2에                                                         │

│    따라 4 ㎜ 이하인지 확인한다.                                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.5.5 손잡이 외형 및 가이드/덮개                                                                                                    │

│     손잡이 외형과 주행안내 장치 또는 덮개 외관은 「에스컬레이터 안전기준」                                                             │

│    5.6.2.1에 따라 이상마모 또는 접합부 박리 등이 없는지 확인한다.                                                                      │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.5.6 손잡이 틈새                                                                                                                   │

│     손잡이는 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.2.1 및 부속서 Ⅰ.2.2에 따라 충돌 및                                                         │

│    부상을 방지하기 위한 최소 자유구역이 유지되고 있는지 확인한다.                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3.6 전기 안전장치                                                                                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.1 유지점검 및 보수용 정지스위치                                                                                                 │

│     구동 및 순환 장소에 유지보수 정지장치는 「에스컬레이터 안전기준」                                                                  │

│    5.12.2.7.17에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.2 비상정지장치                                                                                                                  │

│     비상정지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.8에 따라 승강장 또는 승강장                                                        │

│    근처에 설치되어 유지되고 있는지 확인한다.                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.3 과부하(전류 증가)                                                                                                             │

│     전동기 과부하장치가 작동하면「에스컬레이터 안전기준」 5.12.1.3.2에 따라                                                            │

│    전동기에 공급되는 전원이 차단되고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지                                                               │

│    않는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.4 과부하(온도 증가)해당없음 ┌┐                                                                                                │

│                                    ││                                                                                                │

│                                    └┘                                                                                                │

│     전동기 과부하장치가 온도상승에 의해 작동하면 「에스컬레이터 안전기준」                                                             │

│    5.12.1.3.3에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.                                                                 │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.5 과속감지                                                                                                                      │

│     에스컬레이터 또는 무빙워크는 과속이 발생하면「에스컬레이터 안전기준」                                                              │

│    5.4.2.3 및 5.12.2.7.2에 따라 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로                                                         │

│    유지되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.6 의도되지 않은 운행 방향의 역전 해당없음 ┌┐                                                                                  │

│                                                  ││                                                                                  │

│                                                  └┘                                                                                  │

│     에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크는 의도되지 않은 운행방향의 역전이                                                                │

│    발생하면 「에스컬레이터 안전기준」5.4.2.3 및 5.12.2.7.3에 따라 정지되고,                                                            │

│    수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.                                                                           │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.7 보조브레이크의 미-작동 감지해당없음 ┌┐                                                                                      │

│                                              ││                                                                                      │

│                                              └┘                                                                                      │

│     에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크는 보조브레이크가 정상적으로 작동되지                                                             │

│    않으면 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.4에 따라 정지되는지 확인한다.                                                             │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.8 인장장치의 과도한 움직임                                                                                                      │

│     디딤판 체인 인장장치의 전기안전장치가 작동하면 「에스컬레이터 안전기준」                                                           │

│    5.4.3.3, 5.4.4.2 및 5.12.2.7.6에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고,                                                        │

│    수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.9 디딤판체인의 파단과 과도한 늘어짐                                                                                             │

│     디딤판 체인의 파손 또는 과도한 늘어짐이 발생하면 「에스컬레이터 안전기준」                                                         │

│    5.4.3.1 및 5.12.2.7.5에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고, 수동으로                                                        │

│    재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.                                                                                    │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.10 콤 안전장치                                                                                                                  │

│     콤 안전장치가 작동하면(이물질이 끼었을 때 등) 「에스컬레이터 안전기준」                                                            │

│    5.7.3.2.6 및 5.12.2.7.7에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고,                                                               │

│    수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.11 연속 에스컬레이터 및 무빙워크의 추가 정지장치해당없음 ┌┐                                                                   │

│                                                                 ││                                                                   │

│                                                                 └┘                                                                   │

│     중간 출입구 없이 연속되는 에스컬레이터의 경우,「에스컬레이터 안전기준」                                                            │

│    5.12.2.7.8 및 부속서 Ⅰ.2.6에 따라 1대의 에스컬레이터가 정지되면 나머지                                                             │

│    1대도 정지되는지 확인한다.                                                                                                          │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.12 손잡이 인입구 장치                                                                                                           │

│     손잡이 인입구에 이물질이 끼이면 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.4.3 및                                                               │

│    5.12.2.7.9에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.13 스텝/팔레트 처짐 감지 장치해당없음 ┌┐                                                                                      │

│                                              ││                                                                                      │

│                                              └┘                                                                                      │

│     스텝 또는 팔레트에 처짐이 발생하면 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.2.5 및                                                            │

│    5.12.2.7.10에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크는 정지되고, 수동으로                                                                  │

│    재-설정할 때까지 기동하지 않는지 확인한다.                                                                                          │

│       예 ┌┐                                                                                                                          │

│          ││                                                                                                                          │

│          └┘                                                                                                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.14 스텝/팔레트 누락 감지 장치                                                                                                   │

│     스텝 또는 팔레트가 누락되면 「에스컬레이터 안전기준」 5.3.6 및                                                                     │

│    5.12.2.7.11에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고, 수동으로                                                                  │

│    재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.                                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.15 브레이크의 미-작동 감지장치                                                                                                  │

│     에스컬레이터 또는 무빙워크의 운행 시작 후 브레이크가 정상적으로 개방되지                                                           │

│    않으면 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.12에 따라 에스컬레이터 또는                                                               │

│    무빙워크를 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.16 손잡이의 속도 편차 감지                                                                                                      │

│     손잡이와 디딤판 사이 속도차가 발생하면「에스컬레이터 안전기준」 5.6.1 및                                                           │

│    5.12.2.7.13에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.17 점검용 덮개 열림                                                                                                             │

│     점검용 덮개가 제거되거나 열리면「에스컬레이터 안전기준」 5.2.1.6, 5.2.4 및                                                         │

│    5.12.2.7.14에 따라  에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.18 과도한 정지거리                                                                                                              │

│     과도한 정지거리가 발생되면「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.10에 따라                                                               │

│    수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.19 접지 결함                                                                                                                    │

│     안전장치가 있는 회로의 접지결함은「에스컬레이터 안전기준」 5.12.1.4에 따라                                                         │

│    구동기를 정지시키고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.20 수동핸들의 설치 감지                                                                                                         │

│     탈착 가능한 수동핸들이 제공되는 경우, 수동핸들이 장착되면「에스컬레이터                                                            │

│    안전기준」 5.4.1.4 및 5.12.2.7.16에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가                                                               │

│    기동되지 않는지 확인한다.                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.21 점검운전 제어장치의 정지장치 작동 감지                                                                                       │

│     점검운전 제어장치에 있는 정지장치가 작동되면 「에스컬레이터 안전기준」                                                             │

│    5.12.2.7.18에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 기동되지 않는지 확인한다.                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.6.22 쇼핑 카트 및 수하물 카트 진입방지대 감지                                                                                     │

│     진입방지대는「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.19 및 부속서Ⅰ.4.2에 따라                                                           │

│    작동되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3.7 운전장치                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.7.1 점검운전 제어장치                                                                                                             │

│     가) 에스컬레이터 또는 무빙워크의 유지보수, 수리 및 점검을 위해 휴대가 쉽고,                                                        │

│    수동으로 작동하는 점검운전 제어장치가 「에스컬레이터 안전기준」                                                                     │

│    5.12.3.13.1에 따라 대당 1개 이상 비치되어 있는지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 점검운전 제어장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.13.1 및                                                                   │

│    5.12.3.13.3에 따라 조작되며, 운행방향버튼에는 운행방향이 버튼 위에                                                                  │

│    명확하게 인식할 수 있도록 표시되어 있는지 확인한다.                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 점검운전 제어장치의 이동케이블 연결을 위한 점검용 콘센트는                                                                     │

│    「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.13.2에 따라  적어도 각 승강장[골조                                                                 │

│    구조물(Truss) 내의 구동 및 순환 장소 등]에 설치되어 있으며,                                                                         │

│    에스컬레이터 또는 무빙워크의 어떤 곳이든 도달될 수 있는지 확인한다.                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 점검운전 시 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.13.4에 따라 점검운전                                                              │

│    제어장치가 기동시키는 유일한 수단이고, 2개 이상의 점검운전 제어장치가                                                               │

│    점검용 콘센트에 연결된 경우, 모든 점검운전 제어장치는 에스컬레이터 또는                                                             │

│    무빙워크를 기동시킬 수 없는지 확인한다.                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.7.2 수동 기동운전                                                                                                                 │

│     가) 수동 기동운전은 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.2 및 5.12.3.11에 따라                                                         │

│    작동되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 정지하기 전 운전자가 에스컬레이터를 이용하는 사람이 없는지 확인하는                                                            │

│    수단은 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.6에 따라 있는지 확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.7.3 자동 기동 운전 ? 미리 정해진 방향으로 기동/양 방향 기동        해당없음                                                      │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│      미리 정해진 방향으로 기동 ┌┐ / 양 방향 기동┌┐                                                                                 │

│                                ││               ││                                                                                 │

│                                └┘               └┘                                                                                 │

│     가) 이용자의 진입을 감지하여 자동 운행되는 에스컬레이터 또는 무빙워크의                                                            │

│    경우,「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.3.1 또는 5.12.3.4.1에 따라                                                                    │

│    이용자가 콤 교차선에 도착할 때 공칭속도 0.2배 이상으로 움직이고,                                                                    │

│    이용자가 출입 시 감지하는 수단의 작동상태를 확인한다.                                                                               │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 자동 운전되는 에스컬레이터 또는 무빙워크에는 「에스컬레이터 안전기준」                                                         │

│    5.12.3.3.2, 5.12.3.4.2 및 6.2에 따라 이용자에게 알려주는 시각 신호                                                                  │

│    시스템의 작동상태를 확인한다.                                                                                                       │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

│     다) 이용자가 에스컬레이터 또는 무빙워크의 미리 정해진 운행방향과                                                                   │

│    반대방향으로 진입할 경우, 「에스컬레이터 안전기준」에 5.12.3.3.1 및                                                                 │

│    5.12.3.3.2에 따라  미리 정해진 방향으로 10초 이상 운행되는지 확인한다.                                                              │

│      해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                            │

│               ││     ││                                                                                                            │

│               └┘     └┘                                                                                                            │

│     라) 승강장에서 기다리는 이용자를 감지하는 장치는 「에스컬레이터 안전기준」                                                         │

│    5.12.3.3.3 또는 5.12.3.4.3에 따라 작동하는지 확인한다.                                                                              │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     마) 감지수단이 작동 후 일정시간이 지나면「에스컬레이터 안전기준」에                                                                │

│    5.12.3.7에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.                                                                   │

│      해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                            │

│               ││     ││                                                                                                            │

│               └┘     └┘                                                                                                            │

│     바) 비상정지스위치에 의해 정지된 후 자동-재기동하는 에스컬레이터 또는                                                              │

│    무빙워크가 설치된 경우, 「에스컬레이터 안전기준」에 5.12.3.12에 따라                                                                │

│    자동-재기동이 되는지 확인한다.                                                                                                      │

│      해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                            │

│               ││     ││                                                                                                            │

│               └┘     └┘                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3.8 디딤판, 손잡이, 난간 및 주변보호                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.8.1 디딤판 주행                                                                                                                   │

│     디딤판은 각각의 운행방향에 대해 상호 디딤판, 스커트 패널, 콤, 디플렉터 및                                                          │

│    기타 에스컬레이터 또는 무빙워크의 구조 부품과 간섭되지 않는지 확인한다.                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.8.2 손잡이 주행                                                                                                                   │

│     손잡이는 각각의 운행방향에 대해 에스컬레이터 또는 무빙워크의 구조 부품과                                                           │

│    간섭되지 않는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.8.3 스커트 및 스커트 디플렉터해당없음 ┌┐                                                                                        │

│                                            ││                                                                                        │

│                                            └┘                                                                                        │

│     가) 스커트는 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.3에 따라 유지되고 있는지                                                                │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 스커트 디플렉터는「에스컬레이터 안전기준」 5.5.3.4다)에 따라 유지되고                                                          │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.8.4 기어오름방지장치해당없음 ┌┐                                                                                                 │

│                                   ││                                                                                                 │

│                                   └┘                                                                                                 │

│     기어오름방지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2가)에 따라 적합한지                                                            │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.8.5 접근금지장치해당없음 ┌┐                                                                                                     │

│                               ││                                                                                                     │

│                               └┘                                                                                                     │

│     접근금지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2가)에 따라 적합한지                                                                │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.8.6 미끄럼방지장치해당없음 ┌┐                                                                                                   │

│                                 ││                                                                                                   │

│                                 └┘                                                                                                   │

│     미끄럼방지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2나)에 따라 적합한지                                                              │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.8.7 안전 보호판해당없음 ┌┐                                                                                                      │

│                              ││                                                                                                      │

│                              └┘                                                                                                      │

│     안전 보호판(고정식/비고정식)은 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.4에                                                           │

│    따라  적합한지 확인한다.                                                                                                            │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.8.8 쇼핑카트해당없음 ┌┐                                                                                                         │

│                           ││                                                                                                         │

│                           └┘                                                                                                         │

│     쇼핑카트를 사용하는 곳 주변의 에스컬레이터가 쇼핑카트 사용에 적합하지 않을                                                         │

│    경우, 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.4에 따라 설치된 접근 방지대가                                                             │

│    유지되고 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.8.9. 옥외용 에스컬레이터의 추가요건     해당없음 ┌┐                                                                             │

│                                                       ││                                                                             │

│                                                       └┘                                                                             │

│     가) 에스컬레이터의 수평 투영면적 바로 위에 보호 덮개가 설치되거나 눈?비 등에                                                      │

│    젖었을 때 미끄러지지 않게 안전한 디딤판은 「에스컬레이터 안전기준」                                                                 │

│    7.2.1에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 난방시스템은 「에스컬레이터 안전기준」 7.2.2에 따라 작동되는지 확인한다.                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 배수 및 정화시설은 「에스컬레이터 안전기준」 7.2.3에 따라 적합한지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 승강장 플레이트 및 콤 플레이트는 「에스컬레이터 안전기준」 7.2.4에 따라                                                        │

│    미끄러지지 않게 유지되고 있는지 확인한다.                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 조명은 「에스컬레이터 안전기준」 7.3에 따라 적합한지 확인한다.                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3.9 주행성능 측정                                                                                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.9.1 속도, 전류 및 정지거리                                                                                                        │

│     가) 무부하 상태의 에스컬레이터에 대해 다음을 측정하여 기록하되, 2대 이상의                                                         │

│    전동기가 설치된 경우, 각 전동기에 대해 측정한다.                                                                                    │

│                                                                                                                                        │

│    ┌───────────┬──────┬──────┐                                                                              │

│    │구 분                 │순방향(상승)│역방향(하강)│                                                                              │

│    ├───────────┼──────┼──────┤                                                                              │

│    │디딤판 속도           │            │            │                                                                              │

│    ├───────┬───┼──────┼──────┤                                                                              │

│    │핸드레일 속도 │좌 측 │            │            │                                                                              │

│    │              ├───┼──────┼──────┤                                                                              │

│    │              │우 측 │            │            │                                                                              │

│    ├───────┴───┼──────┼──────┤                                                                              │

│    │정지거리              │            │            │                                                                              │

│    └───────────┴──────┴──────┘                                                                              │

│      나) 디딤판의 속도는 「에스컬레이터 안전기준」 5.2.1.2에 따라 공칭속도의                                                           │

│    ±5%를 초과하지 않는지 확인한다.                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 핸드레일과 디딤판의 속도차이가 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.1에 따라                                                          │

│    0~2% 이내인지 확인한다.                                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 핸드레일은 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.1에 따라 정상운행 중                                                                  │

│    운행방향의 반대편에서 450N의 힘으로 당겨도 정지되지 않는지 확인한다.                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    3.9.2 보조브레이크해당없음 ┌┐                                                                                                     │

│                               ││                                                                                                     │

│                               └┘                                                                                                     │

│     정상적으로 브레이크가 작동하지 않는 경우, 「에스컬레이터 안전기준」                                                                │

│    5.4.2.2에 따라 보조브레이크가 에스컬레이터 또는 무빙워크를 정지시키는지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3.10 에스컬레이터를 구성하는 승강기부품의 상태                                                                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     에스컬레이터를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지                                                             │

│    확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3.11그 밖의 표시 등                                                                                                                     │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│      3.1~1.10에서 규정한 표시 등을 제외한 모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및                                                      │

│      승강기번호 표지가 훼손되지 않고 견고하게 부착되어 있는지 확인한다.                                                                │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3.12 자체점검의 확인                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     에스컬레이터 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.                                                                                  │

│       예 ┌┐                                                                                                                          │

│          ││                                                                                                                          │

│          └┘                                                                                                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│[지적사항]                                                                                                                              │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  4. 소형화물용 엘리베이터 정기검사기준                                                                                                     

    ※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.                                                  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│4.1 기본제원(아래 사항을 확인한다)                                                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│? 현장명                                 ? 제조업체명 또는 수입업체명                                                                 │

│┌┐                                      ┌┐                                                                                          │

│││                                      ││                                                                                          │

│└┘                                      └┘                                                                                          │

│? 호기(설치위치)                         ? 승강기번호                                                                                 │

│┌┐                                      ┌┐                                                                                          │

│││                                      ││                                                                                          │

│└┘                                      └┘                                                                                          │

│? 승강기 인증번호                        ? 모델명/제품명                                                                              │

│┌┐                                      ┌┐                                                                                          │

│││                                      ││                                                                                          │

│└┘                                      └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│? 운행층수(전체)     ┌┐              ? 전원공급                                                                                     │

│                      ││                                                                                                              │

│                      └┘                                                                                                              │

│                                                                                                                                        │

│  ? 정면              ┌┐               ? 전압(V)                                                                                    │

│                       ││             ┌┐                                                                                            │

│                       └┘             ││                                                                                            │

│                                        └┘                                                                                            │

│                                                                                                                                        │

│  ? 후면              ┌┐               ? 주파수(㎐)                                                                                 │

│                       ││             ┌┐                                                                                            │

│                       └┘             ││                                                                                            │

│                                        └┘                                                                                            │

│                                                                                                                                        │

│  ? 측면              ┌┐                                                                                                             │

│                       ││                                                                                                             │

│                       └┘                                                                                                             │

│                                                                                                                                        │

│? 정격하중(㎏)       ┌┐              ? 정격속도(㎧)                                                                                 │

│                      ││              ┌┐                                                                                            │

│                      └┘              ││                                                                                            │

│                                        └┘                                                                                            │

│                                                                                                                                        │

│? 구동방식           ┌───────┐  ? 출입문개폐방식                                                                               │

│                      │권상/권동/유압│  ┌┐                                                                                            │

│                      └───────┘  ││                                                                                            │

│                                        └┘                                                                                            │

│                                                                                                                                        │

│? 기어형식           ┌──────┐  ? 운행거리(m)                                                                                  │

│                      │WG,HG,GL,Etc│  ┌┐                                                                                            │

│                      └──────┘  ││                                                                                            │

│                                        └┘                                                                                            │

│                                                                                                                                        │

│                                                                                                                                        │

│? 기계실 위치                                                                                                                          │

│┌───────────────────────────────────┐                                                              │

││□ 승강로 상부     □ 승강로 아래     □ 승강로 측면     □ 기타 위치 │                                                              │

│└───────────────────────────────────┘                                                              │

│                                                                                                                                        │

│ 위의 모든 사항이 승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인한다.                                                                    │

│예 ┌┐                                                                                                                                 │

│   ││                                                                                                                                 │

│   └┘                                                                                                                                 │

│                                                                                                                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.2 기계실(해당되는 모든 사항을 확인한다.)                                                                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.2.1 기계실의 설비                                                                                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.2.1.1 주개폐기                                                                                                                    │

│     가) 주 개폐기 차단 시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」13.4.1 및 13.4.3에                                                         │

│    따라 소형화물용 엘리베이터의 움직임이 방지되는지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 주개폐기는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.4.2에 따라 신속하게                                                           │

│    접근할 수 있고, 여러 대의 소형화물용 엘리베이터 등 다른 승강기가 있는                                                               │

│    경우 쉽게 식별되는지 확인한다.                                                                                                      │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.2.1.2 접근 및 출입                                                                                                                │

│     구동기 및 관련 설비의 접근은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.2에 따라                                                         │

│    적절하게 접근이 가능한지 확인한다.                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.2.1.3 안전표시                                                                                                                    │

│     가) 표시 및 주의사항 등이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 15에 따라                                                             │

│    식별/부착되어 있는지 확인한다.                                                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 위험할 수 있는 접근 가능한 회전부품의 경우 「소형화물용 엘리베이터                                                             │

│    안전기준」 12.2.9에 따라 부분적으로 노란색 페인트칠이 되어 있는지                                                                   │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.2.1.4 누수                                                                                                                        │

│     가) 승강로는 누수가 없고 청결상태가 유지되는지 확인한다.                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 기계실ㆍ기계류 공간 및 풀리실은 누수가 없고 청결상태가 유지되는지                                                              │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.2.1.5 비상운전                                                                                                                    │

│     가) 기계실 근처에서 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.4.1.2 및                                                               │

│    12.3.9.2에 따라 잠금해제구간을 확인할 수 있는 수단이 있는지 확인한다.                                                               │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 비상운전장치가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.4 및 12.3.9에                                                           │

│    따라 작동하는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.2.2 기계실의 내부                                                                                                                 │

│     가) 기계실에 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.1.1에 따라 소형 화물용                                                           │

│    엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 기계실 출입문(점검문)이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」6.2.3에 따라                                                         │

│    잠금장치의 작동상태를 확인한다.                                                                                                     │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 기계실의 환기가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.2.4에 따라                                                              │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 조명이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.3에 따라 적합한지                                                                │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

│     마) 콘센트가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.3에 따라 설치되어                                                              │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     바) 양중용 지지대 및 고리에「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.4에 따라                                                         │

│    허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.                                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4.3 승강로                                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.3.1 피트 내 장치해당없음 ┌┐                                                                                                     │

│                               ││                                                                                                     │

│                               └┘                                                                                                     │

│     가) 피트에 출입할 수 있는 경우, 피트 내의 기계적 정지장치는 「소형 화물용                                                          │

│    엘리베이터 안전기준」 5.6.4.2 및 14.2.2에 따라 작동하는지 확인한다.                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 피트에 출입할 수 있는 경우, 피트 내의 콘센트는 「소형 화물용 엘리베이터                                                        │

│    안전기준」 5.6.4.3에 따라 유지되고 있는지 확인한다.                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 승강로에 누수가 없고 청결상태가 유지되는지 확인한다.                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.3.2 틈새 및 여유거리                                                                                                              │

│     가) 권상구동 소형화물용 엘리베이터의 경우                해당없음                                                                  │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│       - 균형추 및 평형추가 가장 낮은 위치(유압식 엘리베이터의 경우, 램이 가장                                                          │

│    높은 위치)에 있을 때 카의 상부틈새가 적합한지 확인한다.                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│       - 카가 가장 낮은 위치에 있을 때 균형추 및 평형추의 상부틈새가 적합한지                                                           │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     나) 포지티브구동 소형화물용 엘리베이터의 경우     해당없음                                                                         │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│       - 카가 가장 높은 위치에 있을 때 상부틈새가 적합한지 확인한다.                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 유압구동 소형화물용 엘리베이터의 경우     해당없음                                                                             │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│       - 램이 가장 높은 위치에 있을 때 「소형 화물용 엘리베이터 안전기준」                                                              │

│    5.6.3.1에 따라 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 램의 가장 높은 부분                                                                   │

│    사이의 거리가 0.1 m 이상인지 확인한다.                                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│       - 평형추 주행안내 레일의 길이는 카가 고정된 쐐기 또는 완전히 압축된                                                              │

│    완충기에 위치할 때 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.3.2에 따라                                                                │

│    가이드 슈/롤러 위로 0.1 m 이상인지 확인한다.                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.3.3 완충기해당없음 ┌┐                                                                                                           │

│                         ││                                                                                                           │

│                         └┘                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.3.3.1 카 및 균형추 완충기    해당없음 ┌┐                                                                                        │

│                                            ││                                                                                        │

│                                            └┘                                                                                        │

│     가) 완충기가 확실하게 고정되고 충돌지점에 정확하게 정렬되어 있는지 확인한다.                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 완충기의 손상 여부를 확인한다.                                                                                                 │

│                             예 ┌┐                                                                                                    │

│                                ││                                                                                                    │

│                                └┘                                                                                                    │

│     다) 완충기가 정상적으로 복귀(전기안전장치 포함)하면 「소형화물용 엘리베이터                                                        │

│    안전기준」 10.4.1에 따라 엘리베이터가 정상운행 되는지 확인한다.                                                                     │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.3.4 승강로 내의 보호                                                                                                              │

│     가) 밀폐식 승강로의 경우에는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.2.1에                                                            │

│    따른 개구부를 제외한 개구부가 없는지 확인한다.                                                                                      │

│     해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                              │

│              ││    ││                                                                                                              │

│              └┘    └┘                                                                                                              │

│     나) 균형추 또는 평형추의 주행구간에 설치된 칸막이가 「소형 화물용                                                                  │

│    엘리베이터 안전기준」 5.5.1에 따라 견고하게 고정되어 있는지 확인한다.                                                               │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 여러 대의 소형화물용 엘리베이터 안전기준가 있는 경우, 「소형 화물용                                                            │

│    엘리베이터 안전기준」 5.5.2에 따라 설치된 칸막이가 움직이는 부품들과                                                                │

│    충돌하지 않는지 확인한다.                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     라) 승강로 환기는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.2.3에 따라 적합한지                                                         │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     마) 도르래,풀리 및 스프로킷이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.6에 따라                                                        │

│    보호 조치되어 있는지 확인한다.                                                                                                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     바) 소형화물용 엘리베이터 승강로는 다른 용도의 설비가 없는지 확인한다.                                                             │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     사) 승강로에 설치된 점검문은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.2.2에                                                            │

│    따라 적합한지 확인한다.                                                                                                             │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.3.5 승강장문                                                                                                                      │

│     가) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새가 「소형화물용                                                                │

│    엘리베이터 안전기준」 7.1에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                 │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 자동동력 작동식 문의 표면은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」                                                                 │

│    7.5.2.1.3에 따라 함몰되거나 돌출부분이 3 ㎜ 이하인지 확인한다.                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.3.6 주행안내 레일                                                                                                                 │

│     카 및 균형추(평형추)의 주행안내 레일이 「소형 화물용 엘리베이터 안전기준」                                                         │

│    10.1에 따라 고정상태가 적합한지 확인한다.                                                                                           │

│       예 ┌┐                                                                                                                          │

│          ││                                                                                                                          │

│          └┘                                                                                                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4.4 카, 점검운전 및 접근허용                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.4.1 카                                                                                                                            │

│     가) 에이프런은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.4.1에 따라 견고하게                                                            │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 카 출입구에는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.5에 따라 승강로 벽과                                                        │

│    충돌을 방지하는 수단이 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.4.2 카문    해당없음 ┌┐                                                                                                         │

│                           ││                                                                                                         │

│                           └┘                                                                                                         │

│     가) 카 문은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.6.1에 따라 적합한지                                                               │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 카 문을 닫았을 때 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.6.2에 따라 카                                                           │

│    출입구를 완전히 막는지 확인한다.                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.4.3 승강장 문 및 카 문의 시험                                                                                                     │

│     가) 동력 작동식 문인 경우, 문닫힘 안전장치가 소형화물용 엘리베이터                                                                 │

│    안전기준」 7.5.2.1.2 및 8.7.1.2에 따라 작동하는지 확인한다.                                                                         │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 문 벌어짐이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.2.3.2에 따라 적합한지                                                         │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 승강장 조명이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.6.1에 따라 적합한지                                                         │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 승강장문이 카 문에 의해 작동되는 경우, 「소형화물용 엘리베이터                                                                 │

│    안전기준」 7.7.3.2 및 7.7.5에 따라 해제하면 승강장문은 자동으로 닫히고                                                              │

│    잠기는지 확인한다.                                                                                                                  │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     마) 승강장문의 비상잠금해제가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.3.2에                                                         │

│    따라 비상잠금해제 삼각열쇠를 사용하여 외부에서 잠금해제 할 수 있도록                                                                │

│    되어 있는지 확인한다.                                                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     바) 각 승강장문의 닫힘을 입증하는 접점이 개방되면 「소형화물용 엘리베이터                                                          │

│    안전기준」 7.7.4에 따라 잠금해제구간 밖의 카가 정지하고 움직이지 않는지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     사) 승강장문의 닫힘과 잠금 상태를 입증하는 장치는 「소형화물용 엘리베이터                                                          │

│    안전기준」 7.7.3.1에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     아) 카문에 잠금장치가 설치된 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」                                                              │

│    7.7.3.1에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     자) 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.2.1에 따라 잠금해제구간 밖에서                                                          │

│    카/승강장문 접점 또는 여러 개의 문중 어느 하나라도 열려 있을 때 카가                                                                │

│    움직이지 않는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     차) 수동개폐식 문의 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.6.2에 따라                                                          │

│    “카의 유무를 알 수 있는 수단의 표시상태가 적합한지 확인한다.                                                                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4.5 매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상                                                                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.5.1 매다는 장치    해당없음 ┌┐                                                                                                  │

│                                  ││                                                                                                  │

│                                  └┘                                                                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.5.1.1 로프    해당없음 ┌┐                                                                                                       │

│                             ││                                                                                                       │

│                             └┘                                                                                                       │

│     가) 로프의 마모 및 파단이 「엘리베이터 안전기준」부속서 Ⅳ에 따라 적합한지                                                         │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│                                                     ┌─┐ 예                                                                          │

│                                                     │㎜│                                                                             │

│                                                     └─┘                                                                             │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     나) 로프(벨트)의 본수가 제원에 부합하는지 확인한다.                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.5.1.2 로프 단말처리    해당없음 ┌┐                                                                                              │

│                                      ││                                                                                              │

│                                      └┘                                                                                              │

│     가) 로프 끝부분이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.2.2에 따라                                                                  │

│    체결상태가 적합한지 확인한다.                                                                                                       │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 로프 간의 장력이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.5에 따라 적합한지                                                        │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.5.1.3 체인                                                                                                                        │

│     가) 체인의 호칭번호가 제원에 부합하는지 확인한다.                                                                                  │

│                                예 ┌┐                                                                                                 │

│                                   ││                                                                                                 │

│                                   └┘                                                                                                 │

│     나) 체인 간 장력이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.5에 따라 균등한지                                                          │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.5.2 매다는 장치의 이완감지장치                                                                                                    │

│     매다는 장치에 이완감지장치가 설치된 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」                                                        │

│    12.2.7 및 12.3.13에 따라 작동되는지 확인한다.                                                                                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.5.3 권상/제동                                                                                                                     │

│     가) 무부하의 정격속도로 상승운행 중 비상정지 시켜 로프와 도르래간 과도한                                                           │

│    미끄러짐 없이 정지되는지 확인한다.                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 권상도르래의 언더컷 잔여량이 1 ㎜ 이상, 주 로프 가닥끼리의 높이차가                                                            │

│      2  ㎜ 이하인지 확인한다.                                                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4.6 안전회로                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.6.1 안전접점 및 회로                                                                                                              │

│     가) 파이널 리미트 스위치가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 10.5에 따라                                                          │

│    설치되고 작동상태가 적합한지 확인한다.                                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 피트, 승강로 내부 등에 에 설치된 정지장치는 「소형화물용 엘리베이터                                                            │

│    안전기준」 14.2.2에 따라 작동 시 카의 움직임을 방지하는지 확인한다.                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 문 개방된 상태에서의 착상 및 재-착상은「소형화물용 엘리베이터                                                                  │

│    안전기준」 14.2.1.2에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     라) 기계적으로 직접 연결되지 않은 승강장 문짝의 경우, 「소형화물용                                                                 │

│    엘리베이터 안전기준」 7.7.5.2에 따른 전기안전장치의 작동상태가 적합한지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     마) 로프 또는 체인이 비정상적으로 늘어난 경우, 「소형화물용 엘리베이터                                                             │

│    안전기준」 12.3.13에 따른 이완감지장치가 작동하는지 확인한다.                                                                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     바) 전기안전장치가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 14.1.2에 따라 작동될                                                         │

│    경우 카의 움직임을 방지하는지 확인한다.                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4.7 카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호                                                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.7.1 카 추락방지안전장치    해당없음 ┌┐                                                                                          │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│     가) 과속조절기 작동시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.8.1.1에 따라                                                            │

│    추락방지안전장치가 작동되고, 하강방향으로 움직이는 카를 정지시키는지                                                                │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 검사 후, 소형화물용 엘리베이터의 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 추락방지안전장치 작동 시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.8.5에                                                            │

│    따라 전기안전장치가 적합하게 작동하는지 확인한다.                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.7.2 카측 과속조절기    해당없음 ┌┐                                                                                              │

│                                      ││                                                                                              │

│                                      └┘                                                                                              │

│     가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」                                                           │

│    9.9.2에 따라 소형화물용 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」                                                              │

│    9.9.2.8에 따른 봉인 상태가 적합한지 확인한다.                                                                                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 로프의 마모 및 파단이 「엘리베이터 안전기준」부속서 Ⅳ에 따라 적합한지                                                         │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│                                                     ┌─┐ 예                                                                          │

│                                                     │㎜│                                                                             │

│                                                     └─┘                                                                             │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.7.3 균형추 및 평형추의 추락방지안전장치    해당없음 ┌┐                                                                          │

│                                                          ││                                                                          │

│                                                          └┘                                                                          │

│     가) 과속조절기 작동시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.8.1.1에 따라                                                            │

│    추락방지안전장치가작동하여 균형추 및 평형추가 정지하는지 확인한다.                                                                  │

│     나) 검사 후, 소형화물용 엘리베이터의 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.7.4 균형추/평형추측 과속조절기    해당없음 ┌┐                                                                                   │

│                                                 ││                                                                                   │

│                                                 └┘                                                                                   │

│     가) 설치된 경우, 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「소형화물용 엘리베이터                                                         │

│    안전기준」 9.9.2에 따라 소형화물용 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.                                                                │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」                                                              │

│    9.9.2.8에 따른 봉인 상태가 적합한지 확인한다.                                                                                       │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│      다) 로프의 마모 및 파단이 「엘리베이터 안전기준」부속서 Ⅳ에 따라 적합한지                                                        │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│                                                     ┌─┐ 예                                                                          │

│                                                     │㎜│                                                                             │

│                                                     └─┘                                                                             │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.7.5 멈춤 쇠 장치    해당없음 ┌┐                                                                                                 │

│                                   ││                                                                                                 │

│                                   └┘                                                                                                 │

│     가) 멈춤 쇠 장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 10.3.4에 따라                                                                │

│    작동하면 소형화물용 엘리베이터가 정지되는지 확인한다.                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 멈춤 쇠 장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 10.3.4에 따라 변형                                                           │

│    등이 있는지 확인한다.                                                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.7.6 전기적 크리핑 방지시스템                                                                                                      │

│     전기적 크리핑 방지시스템은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 14.2.1.3에                                                           │

│    따라 작동되는지 확인한다.                                                                                                           │

│     해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                              │

│              ││    ││                                                                                                              │

│              └┘    └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4.8  주행성능 측정                                                                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.8.1 일반적인 주행시험                                                                                                             │

│     가) 카가 주행하는 중간지점에서 카의 속도와 전동기의 전류를 측정하고                                                                │

│    기록한다.                                                                                                                           │

│         ┌───────┬────┬────┬────┐                                                                               │

│         │카의 부하상태 │운행방향│속도(㎧)│전류(A) │                                                                               │

│         ├───────┼────┼────┼────┤                                                                               │

│         │무부하        │상승    │        │        │                                                                               │

│         │              ├────┼────┼────┤                                                                               │

│         │              │하강    │        │        │                                                                               │

│         └───────┴────┴────┴────┘                                                                               │

│     나) 권상구동 소형화물용 엘리베이터의 경우, 「소형화물용 엘리베이터                                                                 │

│    안전기준」 12.2.5에 따라 주행구간의 중간에서 측정한 속도가 정격속도의                                                               │

│    92~110% 이내인지 확인한다.                                                                                                          │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 유압식 소형화물용 엘리베이터의 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」                                                        │

│    12.3.8에 따른 주행구간 중간에서 측정한 속도가 정상속도(빈 카의 상승)의                                                              │

│    10%를 초과하지 않는지 확인한다.                                                                                                     │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.8.2 유압시스템의 점검해당없음 ┌┐                                                                                                │

│                                    ││                                                                                                │

│                                    └┘                                                                                                │

│     가) 릴리프 밸브는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.5.3에 따라 전                                                            │

│    부하 압력의 140 %를 초과하지 않는 범위 내에서 작동되는지 확인한다.                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 로프 또는 체인이 늘어지기 전에「소형화물용 엘리베이터 안전기준」                                                               │

│    12.3.13에 따라 더 이상 하강하지 않도록 자동으로 정지하는지 확인한다.                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 유압유의 온도감지장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.14에                                                           │

│    따라 작동하는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 럽처밸브 또는 유량제한기가 설치되어 있는 경우, 「소형화물용 엘리베이터                                                         │

│    안전기준」 12.3.5.5 및 12.3.5.6에 따라 누유 등이 없는지 확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4.9 보호장치                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.9.1 전동기의 보호                                                                                                                 │

│     전동기는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.3에 따라 보호되는지                                                                 │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.9.2 조명 및 콘센트의 보호                                                                                                         │

│     모든 조명 및 콘센트는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.6에 따라                                                               │

│    소형화물용 엘리베이터 전원과 분리되어 있는지 확인한다.                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4.10 전기적 보호                                                                                                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.10.1 절연저항                                                                                                                     │

│     가) 전동기 절연저항이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.1.3에 따라 1㏁ 이                                                      │

│    상인지 확인한다.                                                                                                                    │

│                  예 ┌┐                                                                                                               │

│                     ││                                                                                                               │

│                     └┘                                                                                                               │

│     나) 조명장치 절연저항이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.1.3에 따라 1                                                         │

│    ㏁ 이상인지 확인한다.                                                                                                               │

│                 예 ┌┐                                                                                                                │

│                    ││                                                                                                                │

│                    └┘                                                                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    4.10.2 전기배선                                                                                                                     │

│     전기배선의 늘어짐 및 손상을 확인하고 모든 접지선이 「소형화물용 엘리베이터                                                         │

│    안전기준」 13.5.3에 따라 연결되었는지 확인한다.                                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4.11 소형화물용 엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태                                                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     소형화물용 엘리베이터를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이                                                           │

│    없는지 확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4.12 그 밖의 표시 등                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│      4.1~4.11에서 규정한 표시 등을 제외한 모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및                                                      │

│      승강기번호 표지가 훼손되지 않고 견고하게 부착되어 있는지 확인한다.                                                                │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4.13 자체점검의 확인                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     소형화물용 엘리베이터 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.                                                                         │

│       예 ┌┐                                                                                                                          │

│          ││                                                                                                                          │

│          └┘                                                                                                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│[지적사항]                                                                                                                              │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  5. 수직형 휠체어리프트 정기검사기준                                                                                                       

    ※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.                                                  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│5.1 기본제원                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│? 현장명                                 ? 제조업체명 또는 수입업체명                                                                 │

│┌┐                                      ┌┐                                                                                          │

│││                                      ││                                                                                          │

│└┘                                      └┘                                                                                          │

│? 설치위치(호기)                         ? 승강기번호                                                                                 │

│┌┐                                      ┌┐                                                                                          │

│││                                      ││                                                                                          │

│└┘                                      └┘                                                                                          │

│? 승강기안전인증 번호                    ? 모델명/제품명                                                                              │

│┌┐                                      ┌┐                                                                                          │

│││                                      ││                                                                                          │

│└┘                                      └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│? 정격용량    ┌─┐                     ? 플랫폼    ┌──────┐                                                                 │

│               │㎏│                                  │㎜×      ㎜│                                                                 │

│               └─┘                                  └──────┘                                                                 │

│                                                                                                                                        │

│? 정격속도    ┌─┐                     ? 운행구간    ┌┐                                                                           │

│               │㎧│                                    ││                                                                           │

│               └─┘                                    └┘                                                                           │

│                                                                                                                                        │

│? 전동기 전원공급                      │                                                                                              │

│                                        │                                                                                              │

│ ? 정격전압    ┌─┐                  │ ? 정격전류    ┌─┐                                                                        │

│                │V │                  │                │A │                                                                        │

│                └─┘                  │                └─┘                                                                        │

│                                                                                                                                        │

│? 구동방식                                                                                                                             │

│                                                                                                                                        │

│ 랙-피니언 구동방식                       ┌┐ 5.8.2 참조                                                                               │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│ 로프 및 체인 현수 구동방식               ┌┐ 5.8.3 참조                                                                               │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│ 스크류-너트 구동방식                     ┌┐ 5.8.4 참조                                                                               │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│ 마찰 견인 구동방식                       ┌┐ 5.8.5 참조                                                                               │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│ 유도체인 구동방식                        ┌┐ 5.8.6 참조                                                                               │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│ 팬터그래프식 구동방식                    ┌┐ 5.8.7 참조                                                                               │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│ 유압 구동방식                            ┌┐ 5.8.8 참조                                                                               │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│ 2차전지 구동방식                         ┌┐ 5.8.9 참조                                                                               │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│? 옥외 설치 해당없음 ┌┐                                                                                                              │

│                      ││                                                                                                              │

│                      └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 위의 모든 사항이 승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인한다.                                                                    │

│예 ┌┐                                                                                                                                 │

│   ││                                                                                                                                 │

│   └┘                                                                                                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5.2 일반사항                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.2.1 전용전원                                                                                                                      │

│     주개폐기 차단 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.1에 따라 수직형                                                            │

│    휠체어리프트의 움직임이 방지되는지 확인한다.                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.2.2 기계안전                                                                                                                      │

│     가) 업무수행자 및 이용자 등을 위한 보호수단은 「수직형 휠체어리프트                                                                │

│    안전기준」 5.1.3, 5.1.11.3, 5.1.4.4.2, 5.9.1 및 5.10.8.2에 따라 적합한지                                                            │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 보호수단을 고정하는 부품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.3에                                                            │

│    따라  보호수단 제거 후에도 보호수단 또는 기계장치에 부착된 상태로                                                                   │

│    유지되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 권상도르래, 풀리 및 스프로킷은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                                │

│    5.4.1.7에 따라 보호조치가 되어 있는지 확인한다.                                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.2.3 조도 및 콘센트                                                                                                                │

│     가) 카 바닥, 카 조작반 및 승강장 문 근처의 조명장치는 「수직형 휠체어리프트                                                        │

│    안전기준」 5.5.4에 따라 작동되고 있는지 상태를 확인한다.                                                                            │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 조명스위치를 설치한 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.4에 따라                                                        │

│    비인가된 조작으로부터 보호되고 있는지 확인한다.                                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 비상등은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.4에 따라 자동 재충전                                                             │

│    예비전원 공급장치에 연결되어 정상 조명전원이 차단되면 자동으로 즉시                                                                 │

│    점등되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 전원 콘센트는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.5에 따라 수직형                                                             │

│    휠체어리프트 근처에 있는지 확인한다.                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.2.4 비상구출운전/수동운전                                                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.2.4.1 일반사항(유압구동방식 제외)    해당없음 ┌┐                                                                                │

│                                                    ││                                                                                │

│                                                    └┘                                                                                │

│     가) 비상구출운전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 가장                                                          │

│    가까운 승강장으로 15분 이내에 이동시킬 수 있는지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 비상운전설명서는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.1에 따라 경고문이                                                        │

│    명시되어 보기 쉬운 곳에 부착 및 게시되어 있는지 확인한다.                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 수권조작 장치 사용시 브레이크 수동 개방력이 30 N 이상인 경우, 「수직형                                                         │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 브레이크 개방 수단이 구비되어                                                                  │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

│     라) 예비전원 또는 장치를 사용하는 비상운전을 하는 경우, 「수직형                                                                   │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 작동되고 있는지 확인한다.                                                                      │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

│     마) 비상구출 운전장치에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.2에 따라                                                              │

│    운행방향을 나타내는 표지가 부착되어 있는지 확인한다.                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.2.4.2 유압 구동방식에서의 비상운전    해당없음 ┌┐                                                                               │

│                                                     ││                                                                               │

│                                                     └┘                                                                               │

│     가) 수동조작 비상하강밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.17.1에                                                         │

│    따라 작동되고 있는지 확인한다.                                                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 수동조작 비상하강밸브 조작은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                                  │

│    5.4.10.17.1에 따라 지속적인 수동 작동력이 요구되며, 의도되지 않은                                                                   │

│    조작으로부터 보호되고 있는지 확인한다.                                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 간접 유압식의 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.17.1에 따라                                                        │

│    밸브의 수동 작동으로 로프 또는 체인의 이완 및 램의 함몰이 발생되지                                                                  │

│    않는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

│     라) 수동펌프는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.17.2에 따라                                                                 │

│    작동하는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 수동조작 비상하강 밸브 근처에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.3에                                                         │

│    따라 “위험-비상하강밸브”라는 문구가 표시되어 있는지 확인한다.                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.2.5 경고 및 표시                                                                                                                  │

│     승강기번호, 경고 및 표시 문구는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.14,                                                           │

│    6.1에 따라 부착 및 표시되어 있는지 확인한다.                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5.3 유지보수 및 검사를 위한 접근                                                                                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.3.1 카 위 작업구역    해당없음 ┌┐                                                                                               │

│                                     ││                                                                                               │

│                                     └┘                                                                                               │

│     가) 기계적인 고정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」5.1.4.1.2에 따라                                                           │

│    유지되고 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 카에 천장이 있는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.5에 따라                                                           │

│    다음을 만족하는지 확인한다.                                                                                                         │

│       1) 천장 접근을 위한 문은 열쇠가 사용되어야 되며, 카의 정상적인 운전이                                                            │

│    방지되어야 한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│       2) 카의 정상 운행 복귀는 인가된 작업자만 접근 가능한 승강로 외부의                                                               │

│    재-설정 장치에 의해서만 이뤄져야 한다.                                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│       3) 천장을 발로 밟는 것에 대한 경고를 나타내는 표지가 있어야 한다.                                                                │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.3.2 카 아래 작업구역                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.3.2.1 기계적 고정장치    해당없음 ┌┐                                                                                            │

│                                        ││                                                                                            │

│                                        └┘                                                                                            │

│     가) 카가 가장 낮은 위치에서 카 하부 여유틈새가 500 ㎜ 미만인 경우, 「수직형                                                        │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1가)에 따라 설치된 수동식 기계적                                                                    │

│    고정장치가 적합한지 확인한다.                                                                                                       │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

│     나) 기계적 고정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1나)에 따라                                                         │

│    기능의 사용목적과 위치가 명확하게 표시되어 있는지 확인한다.                                                                         │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 기계적 고정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1다)에 따라                                                         │

│    지정된 위치에 있지 않으면 시각적 경고안내가 제공되고 있는지 확인한다.                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.3.2.2 피트 출입문해당없음 ┌┐                                                                                                    │

│                                ││                                                                                                    │

│                                └┘                                                                                                    │

│     피트 출입문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1다)에 따라 열쇠로                                                          │

│    열려야 하며, 열렸을 때는 카가 정상적으로 운행되지 않는지 확인한다.                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.3.2.3 정상운행 재-설정                                                                                                            │

│     카의 정상적인 운행은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1다)에 따라                                                          │

│    업무수행자만이 접근 가능한 승강로 밖의 재-설정 장치에 의해 가능한지                                                                 │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.3.2.4 피트에서의 점검운전해당없음 ┌┐                                                                                            │

│                                        ││                                                                                            │

│                                        └┘                                                                                            │

│     카를 피트에서 움직일 필요가 있을 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                            │

│    5.1.4.2.1라)에 따라 5.5.17에 따른 점검운전이 사용될 수 있는지 확인한다.                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.3.3.5 피트에서 탈출                                                                                                               │

│     업무수행자가 카 아래 작업구역에 있을 때, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                          │

│    5.1.4.2.2에 따라 작업구역을 쉽고 안전하게 빠져 나갈 수 있는지 확인한다.                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.3.4 승강로 외부의 작업구역(점검문 및 트랩문)    해당없음 ┌┐                                                                     │

│                                                               ││                                                                     │

│                                                               └┘                                                                     │

│     가) 승강로내 유지보수 및 점검은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.3 및                                                        │

│    5.6.6에 따라 점검문 및 트랩문을 통해 가능한지 확인한다.                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 점검문 및 트랩문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.6.1 및 5.6.6.2에                                                       │

│    따라 카의 운행에 간섭되지 않으며, 특수한 열쇠를 사용하여 외부에서 열 수                                                             │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 점검문 및 트랩문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.6.3 및 5.5.10에                                                        │

│    따라 기계적으로 잠기는 구조이며, 전기적으로 제어되고 있는지 확인한다.                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.3.5 승강로 외부 설비    해당없음 ┌┐                                                                                             │

│                                       ││                                                                                             │

│                                       └┘                                                                                             │

│     가) 제어반, 구동기 등 설비의 일부분이 승강로 외부에 설치된 경우, 「수직형                                                          │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.4.2에 따라 제작된 캐비닛의 상태가 적합한지                                                            │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

│     나) 비인가자의 접근이 가능한 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                                │

│    5.1.4.4.2에 따라 캐비닛의 개구부에 대한 보호조치가 적합한지 확인한다.                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.3.6 점검운전해당없음 ┌┐                                                                                                         │

│                           ││                                                                                                         │

│                           └┘                                                                                                         │

│      점검운전 조작반은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.17에 따라 작동하고                                                         │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5.4 주행안내 레일                                                                                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.4.1 일반사항                                                                                                                      │

│     카 지지/안내장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.1.1에 따라 승강로                                                          │

│    벽의 내부 표면과 플랫폼의 출입구 부품간의 수평 틈새가 20 ㎜ 이하로 유지되고                                                         │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.4.2 주행안내 레일                                                                                                                 │

│     주행안내 레일, 주행안내 레일 이음부 및 부속품은 「수직형 휠체어리프트                                                              │

│    안전기준」 5.2.1.4에 따라 수직형 휠체어리프트의 안전한 운행이 보장되는지                                                            │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5.5 승강로 및 카                                                                                                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.1 일반사항                                                                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.1.1 상부틈새    예 ┌┐                                                                                                         │

│                           ││                                                                                                         │

│                           └┘                                                                                                         │

│     카가 최상부 기계적 정지장치와 접할 때, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                            │

│    5.6.2 및 5.10.2에 따라 카의 바닥과 상부 장애물 사이의 여유틈새는 2 m                                                                │

│    이상인지 확인한다.                                                                                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.1.2 승강로 내 작업자에 대한 위험성                                                                                              │

│     가) 승강로 내 갇힌 업무수행자를 위해 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3                                                        │

│    및 5.10.3에 따라 설치된 비상통화장치의 작동상태를 확인한다.                                                                         │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

│     나) 승강로 내에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3 및 5.10.3에 따라                                                          │

│    수직형 휠체어리프트와 관련 없는 설비가 있는지 확인한다.                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.2 밀폐식 승강로    해당없음 ┌┐                                                                                                │

│                                    ││                                                                                                │

│                                    └┘                                                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.2.1 경첩이 부착된 승강장문                                                                                                      │

│     경첩이 부착된 승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.2.1에 따라                                                           │

│    자동으로 닫히며, 승강로 내부로 열리지 않는지 확인한다.                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.2.2 승강장문의 구조                                                                                                             │

│     가) 승강장문 상?하, 좌?우 틈새는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.4에                                                      │

│    따라 6 ㎜ 이하인지 확인한다.                                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 승강장문 끝부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.5에 따라                                                              │

│    끼이거나 이탈이 방지될 수 있는 구조인지 확인한다.                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 단차로 램프가 설치되어야 하는 출입구의 경우, 「수직형 휠체어리프트                                                             │

│    안전기준」 5.8.4.6에 따라 램프의 상태가 적합한지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.2.3 승강장문의 잠금                                                                                                             │

│     가) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.1에 따라 정상                                                         │

│    운전 시 카가 승강장문턱에서 50 ㎜ 이상 이동할 때 승강장문이 열리지                                                                  │

│    않도록 하는지 확인한다.                                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.6에 따라 잠금                                                         │

│    효력이 감소되지 않는지 확인한다.                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.9에 따라                                                              │

│    보호되고, 점검창이 설치되어 있는지 확인한다.                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.2.4 비상잠금해제                                                                                                                │

│     출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.6에 따라 비상                                                               │

│    해제되고 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.2.5 문 작동 중의 보호                                                                                                           │

│     자동으로 열리는 승강장문의 경우, 승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                       │

│    5.8.7.3에 따라 5초 이상 대기하고 있는지 확인한다.                                                                                   │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.2.6 감지날, 포토셀 또는 광커튼                                                                                                  │

│     가) 감지날, 포토셀 또는 광커튼의 작동 시 정지거리는 「수직형 휠체어리프트                                                          │

│    안전기준」 5.9.2.2 및 5.9.2.3에 따라 카가 충돌하기 전에 멈출 수 있는지                                                              │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 카의 감지날, 포토셀 또는 광커튼과 승강로 내벽 사이, 또는 카와 승강장                                                           │

│    문턱 사이의 수평거리는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.4에 따라                                                              │

│    20 ㎜  이하인지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.2.7 토가드                                                                                                                      │

│     토가드는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.3에 따라 적합한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.2.8 카 바닥 미끄럼 방지 및 색상                                                                                                 │

│     카의 바닥재와 색상은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.4에 따라 적합한지                                                        │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.2.9 운전반                                                                                                                      │

│     카내 운전반은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.6 및 5.5.15.1에 따라                                                            │

│    작동되고 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.2.10 카내부 손잡이                                                                                                              │

│     카 내부 손잡이는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.7에 따라 적합한지                                                            │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│      5.5.2.11 접이식 의자해당없음 ┌┐                                                                                                 │

│                                   ││                                                                                                 │

│                                   └┘                                                                                                 │

│       접이식 의자가 설치된 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.9에 따라                                                         │

│      적합한지 확인한다.                                                                                                                │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3 비-밀폐식 승강로    해당없음 ┌┐                                                                                             │

│                                       ││                                                                                             │

│                                       └┘                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3.1 승강로 벽의 구조                                                                                                            │

│     가) 카의 플랫폼 가장자리에서부터 400 ㎜ 이내에 물체가 있는 경우, 「수직형                                                          │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.10.4.1에 따라 연속적인 수직면 형상이고,                                                                   │

│    경질재료로 구성되어 있는지 확인한다.                                                                                                │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 카의 어느 부분에서부터 120 ㎜ 이내에 위치한 물체의 함몰 또는 돌출부위는                                                        │

│    「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.4.2에 따라 설치되어 있는지                                                                    │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 운전상 목적으로 필요한 홈은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.5에                                                          │

│    따라 전단 또는 협착의 위험요소가 없는지 확인한다.                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3.2 승강로 출입구                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3.2.1 승강장문                                                                                                                  │

│     승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.2에 따라 유지되고 있는지                                                        │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.6.3.2.2 승강장문의 구조                                                                                                           │

│     가) 승강장문 끝부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4에 따라                                                             │

│    끼이거나 이탈이 방지될 수 있는 구조로 적합한지 확인한다.                                                                            │

│                                                                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 승강장문의 하,좌,우 틈새는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4.2에                                                       │

│    따라 6 ㎜ 이하인지 확인한다.                                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다)단차로 램프가 설치되어야 하는 출입구의 경우, 램프는 「수직형 휠체어리프트                                                       │

│    안전기준」 5.10.7.4.3에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3.3 승강장문의 잠금                                                                                                             │

│     가) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.5에 따라                                                             │

│    정상 운전 시 카가 승강장 문턱에서 50 ㎜ 이상 이동시 승강장문이 열리지                                                               │

│    않도록 하는지 확인한다.                                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.5에 따라 잠금                                                        │

│    효력이 감소되지 않는지 확인한다.                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.5에 따라                                                             │

│    보호되고, 점검창이 설치되어 있는지 확인한다.                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3.4 비상잠금해제                                                                                                                │

│     출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.6에 따라 비상                                                            │

│    해제되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3.5 문 작동 중의 보호해당없음 ┌┐                                                                                              │

│                                      ││                                                                                              │

│                                      └┘                                                                                              │

│     자동으로 열리는 승강장문의 경우, 승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                       │

│    5.10.7.7에 따라 5초 이상 대기하고 있는지 확인한다.                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3.6 카의 구조                                                                                                                   │

│     가) 감지날, 포토셀 또는 광커튼의 작동시 정지거리는 「수직형 휠체어리프트                                                           │

│    안전기준」 5.9.2.2 및 5.9.2.3에 따라 카가 충돌하기 전에 멈출 수 있는지                                                              │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 카의 감지날, 포토셀 또는 광커튼과 승강로 내벽 사이, 또는 카와 승강장                                                           │

│    문턱 사이의 수평거리는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.4에 따라                                                              │

│    20 ㎜  이하인지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 토가드는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.3에 따라 적합한지                                                                │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 카의 바닥재와 색상은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.4에 따라                                                             │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 카내 운전반은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.6 및 5.5.15.1에 따라                                                        │

│    작동되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     바) 카 내부 손잡이는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.7에 따라 적합한지                                                        │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3.6 카 출입구 보호                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3.6.1 전락방지                                                                                                                  │

│     카의 최하부 승강장 측에 설치된 휠체어 전락방지장치는 「수직형 휠체어리프트                                                         │

│    안전기준」 5.10.9.1에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                       │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3.6.2 안전 날개판    해당없음 ┌┐                                                                                              │

│                                      ││                                                                                              │

│                                      └┘                                                                                              │

│     가) 안전 날개판은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.2에 따라                                                                 │

│    작동하는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 안전 날개판의 경사도는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.6에 따라                                                         │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3.6.3 방호울    해당없음 ┌┐                                                                                                   │

│                                 ││                                                                                                   │

│                                 └┘                                                                                                   │

│     가) 방호울은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.1에 따라 적합한지                                                           │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 방호울의 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.3에 따라                                                         │

│    정상 운전 시 카가 승강장 문턱에서 50 ㎜를 초과하여 이동하면 열리지                                                                  │

│    않는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 방호울의 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.6에 따라                                                         │

│    방호울이 처지더라도 잠금 상태를 유지하는지 확인한다.                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3.7 카 출입구 이외의 모서리                                                                                                     │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3.7.1 행정이 500 ㎜ 이하인 카해당없음 ┌┐                                                                                      │

│                                              ││                                                                                      │

│                                              └┘                                                                                      │

│     전 행정에 걸쳐 인접한 벽면이 없는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                           │

│    5.10.10.1에 따라 탑승방향이 아닌 카의 측면은 카 바닥에서 높이 75㎜ 이상의                                                           │

│    전락방지용 방호물로 보호되어 있는지 확인한다.                                                                                       │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3.7.2 행정이 500 ㎜ 초과 2,000 ㎜ 이하인 카해당없음 ┌┐                                                                        │

│                                                            ││                                                                        │

│                                                            └┘                                                                        │

│     전 행정에 걸쳐 인접한 벽면이 없는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                           │

│    5.10.10.2에 따라  탑승방향이 아닌 카의 측면은 「수직형 휠체어리프트                                                                 │

│    안전기준」 5.10.9.3.1에 따른 고정된 방호울로 보호되고 있는지 확인한다.                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.5.3.8 카 하부 마감 및 보호    해당없음 ┌┐                                                                                       │

│                                             ││                                                                                       │

│                                             └┘                                                                                       │

│     가) 카 하부에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.11.1에 따라                                                                  │

│    보호조치가 되어 있는지 확인한다.                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 감지날 또는 감지면 작동시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.11.2 및                                                        │

│    5.10.11.3에 따라 카가 정지하는지 확인한다.                                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 감지날 또는 감지면 작동 후 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.11.2에                                                        │

│    따라 운행 반대방향으로 운전 조작이 가능한지 확인한다.                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5.6 카 운전장치                                                                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.6.1 운전장치                                                                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.6.1.1 일반사항                                                                                                                    │

│     가) 모든 승강장과 카에 설치된 운전장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                          │

│    5.5.14.1에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 카 내 운전장치 및 승강장 호출은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                               │

│    5.5.14.2, 5.5.14.3에 따라 작동되는지 확인한다.                                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 카의 기동 전 시간지연은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.4에                                                            │

│    따라  1초 이상인지 확인한다.                                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.6.1.2 무선 운전장치해당없음 ┌┐                                                                                                  │

│                                  ││                                                                                                  │

│                                  └┘                                                                                                  │

│     가) 무선 운전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.1에 따라 1대의                                                         │

│    수직형 휠체어리프트에 대해 작동되는지 확인한다.                                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 무선 운전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.1에 따라 수직형                                                        │

│    휠체어리프트 근처에 고정되어 있는지 확인한다.                                                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5.7 추락방지안전장치 및 과속조절기                                                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.7.1 추락방지안전장치                                                                                                              │

│     가) 추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.1 및                                                                 │

│    5.4.8.2.3에 따라 카를 정지시키고 유지할 수 있는지 확인한다.                                                                         │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 작동된 추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.1에                                                           │

│    따라  로프나 체인의 이완 또는 카의 하강 움직임으로 인해 복귀되지 않는지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 추락방지안전장치 작동 시 카의 기울기는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                        │

│    5.4.6.1.3.8에 따라 5°를 초과하지 않는지 확인한다.                                                                                  │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     라) 추락방지안전장치의 복귀는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.3 및                                                          │

│    5.4.6.1.3.6에 따라 카를 상승시키는 경우에만 가능하고, 복귀 후 정상적인                                                              │

│    작동을 위한 상태가 유지되고 있는지 확인한다.                                                                                        │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     마) 추락방지안전장치로의 접근은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.4에                                                         │

│    따라 가능한지 확인한다.                                                                                                             │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.7.2 과속조절기해당없음 ┌┐                                                                                                       │

│                             ││                                                                                                       │

│                             └┘                                                                                                       │

│     과속조절기 또는 기타장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.2.1에 따라                                                         │

│    과속조절기 작동 속도에 도달할 때 카를 정지시키는지 확인한다.                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5.8 구동방식                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.1 동력전달장치    해당없음 ┌┐                                                                                                 │

│                                   ││                                                                                                 │

│                                   └┘                                                                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     가) 동력전달 장치의 상태는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.4에 따라                                                         │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 동력전달 체인 또는 벨트의 파단 및 이완 시 「수직형 휠체어리프트                                                                │

│    안전기준」 5.4.1.4 및 5.4.1.5에 따라 전기안전장치가 작동되는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.2 랙-피니언 구동방식해당없음 ┌┐                                                                                               │

│                                     ││                                                                                               │

│                                     └┘                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.2.1 일반사항                                                                                                                    │

│     구동 또는 안전 피니언과 치차모양 랙 사이에는 「수직형 휠체어리프트                                                                 │

│    안전기준」 5.4.4.1에 따라 이물질의 침투를 방지하기 위한 보호조치가 되어                                                             │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.2.2 구동 피니언해당없음 ┌┐                                                                                                    │

│                                ││                                                                                                    │

│                                └┘                                                                                                    │

│     구동 피니언에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.3에 따라 언더컷이                                                             │

│    발생되지 않았는지 확인한다.                                                                                                         │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.2.3 랙                                                                                                                          │

│     랙은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.4.1에 따라  단단히 부착되어                                                            │

│    있으며, 랙의 이음부는 잘못된 맞물림 또는 치차에 대한 손상을 피하기 위해                                                             │

│    정확하게 정렬되어 있는지 확인한다.                                                                                                  │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.2.4 랙-피니언의 맞물림                                                                                                          │

│     가) 랙과 구동 및 안전장치 피니언을 물리도록 하는 수단이 「수직형                                                                   │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.1에 따라 제공되어 있는지 확인한다.                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 랙과 피니언을 물리도록 하는 수단의 고장에 대비하여 「수직형                                                                    │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.2에 따라 추가적인 장치가 설치되어 있는지                                                            │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 랙의 폭이 완전한 형태의 피니언 치차와 항상 수평으로 맞물리도록 하기                                                            │

│    위한 수단이 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.3에 따라  설치되어                                                             │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 랙의 폭이 피니언 치차와 수평으로 맞물리도록 하는 수단의 고장 시 랙의 폭                                                        │

│    90% 이상을 피니언 치차와 수평으로 맞물리도록 하기 위한 추가적인                                                                     │

│    수단이「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.4에 따라   있는지                                                                    │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 피니언 치차와 랙 치차는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.5에                                                           │

│    따라  모든 평면에서 서로 직각인지 확인한다.                                                                                         │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.3 로프 및 체인 현수 구동방식해당없음 ┌┐                                                                                       │

│                                             ││                                                                                       │

│                                             └┘                                                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.3.1 로프와 체인                                                                                                                 │

│     가) 로프의 마모 및 파손상태를 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.2.2에                                                         │

│    따라 적합한지 확인한다.                                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 로프의 끝 부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.3.2에 따라 카와                                                        │

│    평형추 또는 매다는 지점에 고정되어 있는지 확인한다.                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.3.2 도르래, 드럼 및 스프로킷                                                                                                    │

│     가) 드럼은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.4.2에 따라 카가 완전히                                                           │

│    압축된 완충물 위에 있을 때, 드럼에 1.5권 이상의 로프가 감겨져 있는지                                                                │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 체인과 스프로킷의 보호수단은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                                  │

│    5.4.5.4.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.                                                                                          │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.3.4 로프와 체인 사이의 장력                                                                                                     │

│    가) 장력 조정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.5.1 및 5.4.5.5.2에                                                       │

│    따라 설치되어 있는지 확인한다.                                                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│    나) 같은 축에 여러 개의 회전 스프로킷이 있는 체인의 경우, 「수직형                                                                  │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.5.3에 따라 스프로킷은 독립적으로 회전되고                                                             │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.4 스크류-너트 구동방식해당없음 ┌┐                                                                                             │

│                                       ││                                                                                             │

│                                       └┘                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.4.1 추락방지안전장치                                                                                                            │

│     가) 추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.3.2에 따라                                                         │

│    하강 방향에서만 작동되고, 과속조절기의 작동 속도에서 스크류와 너트                                                                  │

│    사이의 상대적 회전을 정지시키는지 확인한다.                                                                                         │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

│     나) 조정 가능한 추락방지안전장치인 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                          │

│    5.4.6.1.3.7에 따라 봉인상태를 확인한다.                                                                                             │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.4.2 안전너트                                                                                                                    │

│     가) 안전너트는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.4에 따라 적합한지                                                          │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 안전너트에 의해 작동되는 전기안전장치는 「수직형 휠체어리프트                                                                  │

│    안전기준」 5.4.6.1.4에 따라 오염 및 진동의 영향으로부터 보호되고 있는지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.4.3 카의 구동                                                                                                                   │

│     가) 여러 개의 스크류와 너트를 사용하는 경우, 「수직형 휠체어리프트                                                                 │

│    안전기준」 5.4.6.2.1에 따라 운행 중인 카가 1% 이상 기울어지면 카를                                                                  │

│    정지시킬 수 있는 장치의 작동상태를 확인한다.                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 다단으로 이뤄진 스크류 기둥인 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                           │

│    5.4.6.2.2.1에 따라 분리되지 않도록 기계결합 요소로 조립되고, 스크류                                                                 │

│    연결부는 잘못된 맞물림 또는 너트의 손상을 방지하기 위해 정렬되어 있는지                                                             │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

│     다) 구동너트는「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.2.2.3.2에 따라                                                                │

│    마모정도를 점검할 수 있는지 확인한다.                                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 스크류에 압축 하중을 가하는 카의 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                         │

│    5.4.6.2.4.1에 따라 카와 구동너트 사이의 연결은 유연한지 확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 스크류는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.2.4.2에 따라 카와                                                              │

│    분리되지 않도록 기계결합 요소로 연결되어 있는지 확인한다.                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.5 마찰 견인 구동방식    해당없음 ┌┐                                                                                           │

│                                         ││                                                                                           │

│                                         └┘                                                                                           │

│     가) 견인휠 주행면 또는 금속과 다른 재료 사이의 접합부분에 「수직형                                                                 │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.1에 따라 손상이 발생되지 않는지 확인한다.                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 레일 주행면에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.2에 따라 견인력에                                                       │

│    영향을 주는 오일, 그리스 및 얼음 등이 없는지 확인한다.                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 견인휠은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.3에 따라 견인력이                                                              │

│    자동으로 조절되는지 확인한다.                                                                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.6 유도체인 구동방식해당없음 ┌┐                                                                                                │

│                                    ││                                                                                                │

│                                    └┘                                                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.6.1 일반사항                                                                                                                    │

│     가) 체인 등 구동과 관련된 부품사이에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                            │

│    5.4.8.1.1에 따라 이물질 침투방지를 위한 조치가 되어 있는지 확인한다.                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 체인 유도 부품 및 체인 보호 부품에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                            │

│    5.4.8.1.5에 따라 마모가 발생되지 않았는지 확인한다.                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.6.2 추락방지안전장치                                                                                                            │

│     추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.2.3에 따라 카의                                                          │

│    하강 방향에서만 작동되고, 과속조절기 작동속도에서 카를 정지시킬 수 있는지                                                           │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.7 팬터그래프식 구동방식해당없음 ┌┐                                                                                            │

│                                        ││                                                                                            │

│                                        └┘                                                                                            │

│     비고 모든 구동방식에 요구되는 사항은 팬더그래프식 구동방식에도 적용된다.                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.8 유압 구동방식해당없음 ┌┐                                                                                                    │

│                                ││                                                                                                    │

│                                └┘                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.8.1 일반사항                                                                                                                    │

│     가) 로프의 마모 및 파손상태는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.2.2에                                                         │

│    따라 적합한지 확인한다.                                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 로프의 끝 부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.3.2에 따라 카와                                                        │

│    매다는 지점에 고정되어 있는지 확인한다.                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.8.2 잭                                                                                                                          │

│     가) 간접식인 경우, 램 행정의 끝단에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                             │

│    5.4.10.2.4에 따라 램을 멈추게 하는 수단에 의한 감속으로 로프 또는                                                                   │

│    체인에 이완이 발생되지 않는지 확인한다.                                                                                             │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     나) 잭이 지면의 내부로 연장되는 경우, 잭, 럽처밸브/유량제한기,                                                                     │

│    럽처밸브/유량제한기와 실린더를 연결하는 고정배관은 「수직형 휠체어리프트                                                            │

│    안전기준」 5.4.10.2.5에 따라 보호관으로 보호되고 있는지 확인한다. 또한,                                                             │

│    잭이 다른 공간으로 연장되는 경우에는 보호되고 있는지 확인한다.                                                                      │

│    해당없음 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

│     다) 잭에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.2.5에 따라 실린더                                                               │

│    헤드로부터 새어 나오는 유체를 모으며, 공기배출장치 설치되어 있는지                                                                  │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.8.3 카와 램(실린더)의 연결                                                                                                      │

│     가) 직접식인 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.3.1에 따라 카와                                                          │

│    램(실린더) 사이의 연결은 유연한지 확인한다.                                                                                         │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 간접식인 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.3.4에 따라                                                               │

│    램(실린더)의 상단부분이 안내되고 있는지 확인한다.                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.8.4 다단잭해당없음 ┌┐                                                                                                         │

│                           ││                                                                                                         │

│                           └┘                                                                                                         │

│     다단잭이 사용될 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.4.3 및                                                                │

│    5.4.10.4.4에 따라 기계식 또는 유압식 동기화 수단이 설치되어 있는지 확인한다.                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.8.5 배관                                                                                                                        │

│     가) 배관 및 이음 부속품은「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.5.1에 따라                                                        │

│    적합하게 보호 및 고정되어 있는지 확인한다.                                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 배관(단단하거나 탄력적인)이 벽 또는 바닥을 통과하여 지나가는 경우,                                                             │

│    배관은 보호덮개(ferrules)에 의해 보호되고 있는지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.8.6 차단밸브, 체크밸브, 릴리브 밸브 및 하강방향밸브                                                                             │

│     가) 차단밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.8에 따라 설치되어                                                           │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 체크밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.9에 따라 적합한지                                                           │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 릴리프 밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.10에 따라                                                                │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 하강방향밸브는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.11에 따라                                                               │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.8.7 유압계통 고장에 대한 보호                                                                                                   │

│     유압계통 고장에 대한 보호장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.12                                                         │

│    및 5.4.10.13에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                              │

│     ┌┐ 럽처밸브  ┌┐ 유량제한기  ┌┐ 하강방향밸브와 체크밸브의 조합                                                                │

│     ││           ││             ││                                                                                               │

│     └┘           └┘             └┘                                                                                               │

│       예 ┌┐                                                                                                                          │

│          ││                                                                                                                          │

│          └┘                                                                                                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.8.8 필터                                                                                                                        │

│     필터 또는 그와 유사한 장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.14에                                                          │

│    따라 점검 및 보수를 위한 접근이 가능한지 확인한다.                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.8.9 압력계                                                                                                                      │

│     압력계가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.15에 따라 적합한지                                                                │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.8.10 유압탱크                                                                                                                   │

│    유압탱크는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.16에 따라 작동유 양을                                                            │

│    쉽게 확인할 수 있으며, 탱크 위에 작동유의 특성이 표시되어 있는지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.8.11 크리핑에 대한 보호                                                                                                         │

│     가) 크리핑에 대한 보호를 위한 장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                              │

│    5.4.10.18.1에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 유압식인 경우, 승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.18.2에                                                       │

│    따라 정전 시에도 닫을 수 있는지 확인한다.                                                                                           │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.8.12 클램핑 장치    해당없음 ┌┐                                                                                               │

│                                     ││                                                                                               │

│                                     └┘                                                                                               │

│     가) 클램핑 장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.19.2 및                                                                  │

│    5.4.10.19.3에 따라 하강 방향으로만 작동하고, 해제 및 자동 재-설정은                                                                 │

│    카의 상승에 의해서만 가능한지 확인한다.                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 작동된 클램핑 장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.19.3.2에                                                          │

│    따라 전문가에 의해서 해제되어야 하며, 클램핑 장치의 해제 및 자동                                                                    │

│    재-설정은 카의 상승에 의해서만 가능한지 확인한다.                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.8.13 멈춤 쇠    해당없음 ┌┐                                                                                                   │

│                                 ││                                                                                                   │

│                                 └┘                                                                                                   │

│     가) 멈춤 쇠 장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20가)에 따라                                                            │

│    카를 정지시키고, 카를 지지대 위로 올릴 때까지 멈춤 쇠 장치의 수납이                                                                 │

│    불가능한지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 각 승강장 지지대는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20다)에 따라                                                        │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 전기식 멈춤 쇠 장치에 공급되는 전원은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                         │

│    5.4.10.20마)에 따라 구동기가 정지될 때 차단되는지 확인한다.                                                                         │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 멈춤 쇠 및 지지대는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20바)에                                                            │

│    따라 카가 상승하는 동안에는 카가 정지되거나 어떤 손상을 발생시키지                                                                  │

│    않는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 여러 개의 멈춤 쇠가 설치된 경우, 카가 하강 운행하는 동안 전원 공급이                                                           │

│    차단되더라도 모든 멈춤 쇠는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                                        │

│    5.4.10.20사)에 따라 각 지지대에서 작동되는 것을 보장하는 예방조치가                                                                 │

│    구비되어 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.8.14 전기적 크리핑 방지시스템해당없음 ┌┐                                                                                      │

│                                              ││                                                                                      │

│                                              └┘                                                                                      │

│     전기적 크리핑 방지시스템은「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.21 및                                                            │

│    5.4.10.22에 따라  카가 승강장 문턱 아래 최대 20 ㎜까지 연장된 잠금 해제                                                             │

│    구간의 하부 한계 내에 있을 때 승강장문의 위치와 관계없이 카를 상승방향으로                                                          │

│    작동시키는지 확인한다.                                                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.8.9 2차전지 구동방식    해당없음 ┌┐                                                                                             │

│                                       ││                                                                                             │

│                                       └┘                                                                                             │

│     가) 2차전지의 단자는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.4에 따라                                                              │

│    단락방지를 위하여 물리적으로 보호되어 있는지 확인한다.                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 2차전지는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.5에 따라 안전한                                                              │

│    위치에 고정되어 있는지 확인한다.                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 2차전지는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.6에 따라 제어 및 구동                                                        │

│    전동기 회로로부터 분리 가능한지 확인한다.                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 카가 충전접점에서 벗어난 위치에서 휴지할 경우, 「수직형 휠체어리프트                                                           │

│    안전기준」 5.5.13.7에 따라 시각 또는 청각적으로 알려 주는지 확인한다.                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 2차전지는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.9에 따라 기울여도                                                            │

│    새지 않는 구조이며, 충전 및 정상운전 시에도 유해한 기체가 방출되지                                                                  │

│    않는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5.9 전기설비 및 전기기구                                                                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.9.1 절연저항                                                                                                                      │

│     가) 전동기의 절연저항이  수직형 휠체어리프트 안전기준」5.5.3에 따라 1㏁                                                            │

│    이상인지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 조명장치의 절연저항이 수직형 휠체어리프트 안전기준」5.5.3에 따라 1㏁                                                           │

│    이상인지 확인한다.                                                                                                                  │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.9.2 이동케이블 고정                                                                                                               │

│     전력 및 제어용 이동케이블은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.3에                                                            │

│    따라 케이블 연결부에 기계적 하중이 전달되지 않도록 양 끝에 단단히 고정되고,                                                         │

│    마모로부터 보호되고 있는지 확인한다.                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.9.3 접지                                                                                                                          │

│     접지선은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.2에 따라 전도체 이외                                                              │

│    전기적으로 충전될 수 있는 모든 노출된 금속제 외함에 연결되어 있는지                                                                 │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.9.4 전기 식별 표시                                                                                                                │

│     단자, 결선장치 및 전기부품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.5에                                                           │

│    따라 식별을 위하여 적절한 방법으로 표시되어 있는지 확인한다.                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.9.5 누전차단기                                                                                                                    │

│     콘센트는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.1에 따라 30 mA 이하인                                                              │

│    누전차단기로 보호되어 있는지 확인한다.                                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5.10 전기안전장치                                                                                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.1 과부하감지 장치 작동감지                                                                                                     │

│     가) 과부하감지장치 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.7에 따라                                                           │

│    카가 출발하지 않는지 확인한다.                                                                                                      │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 과부하 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.7 가)에 따라 청각과                                                             │

│    시각적 신호가 발생되고 있는지 확인한다.                                                                                             │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 과부하감지장치 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.7 나)에                                                            │

│    따라  문이 열린 상태로 유지되거나 문을 열 수 있는지 확인한다.                                                                       │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.2 추락방지안전장치 작동감지해당없음 ┌┐                                                                                       │

│                                             ││                                                                                       │

│                                             └┘                                                                                       │

│     추락방지안전장치 작동시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.5,                                                                  │

│    5.4.6.1.3.9에 따라 전기안전장치가 작동되고, 카가 재-기동되지 않는지                                                                 │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.3 과속감지해당없음 ┌┐                                                                                                        │

│                            ││                                                                                                        │

│                            └┘                                                                                                        │

│     과속조절기가 트리핑 속도에 도달하기 전 수직형 휠체어리프트를 정지시킬 수                                                           │

│    있는 전기안전장치는「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.2.1에 따라  작동 후                                                         │

│    복귀 전까지 카가 기동되지 못하게 하는지 확인한다.                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.4 과속조절기 로프 파단 및 이완감지해당없음 ┌┐                                                                                │

│                                                    ││                                                                                │

│                                                    └┘                                                                                │

│     과속조절기 로프의 파손 또는 과도하게 이완 시 「수직형 휠체어리프트                                                                 │

│    안전기준」 5.3.2.1에 따라  전기안전장치에 의해 카가 정지되고 있는지                                                                 │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.5 매다는 장치의 이완감지해당없음 ┌┐                                                                                          │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│     매다는 장치에 이완감지장치가 설치된 경우 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                          │

│    5.4.1.6에 따라 전기안전장치에 의해 주 전동기 및 브레이크의 전원이 차단되는지                                                        │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.6 안전너트 작동감지해당없음 ┌┐                                                                                               │

│                                     ││                                                                                               │

│                                     └┘                                                                                               │

│     구동 너트 고장 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.4에 따라                                                                │

│    전기안전장치에 의해 전동기와 브레이크의 전원이 차단되고 있는지 확인한다.                                                            │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.7 비상구출운전시 보호                                                                                                          │

│     비상운전 중 부주의에 의한 정상운전이 불가능하도록 「수직형 휠체어리프트                                                            │

│    안전기준」 5.4.3에 따라 전기안전장치를 사용하여 보호하고 있는지 확인한다.                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.8 클램핑 장치해당없음 ┌┐                                                                                                     │

│                               ││                                                                                                     │

│                               └┘                                                                                                     │

│     클램핑 장치 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.19.3.3에 따라                                                          │

│    전기안전장치에 의해 하강 운행 중인 카가 즉시 정지되고, 카가 하강방향으로                                                            │

│    출발되는 것을 방지하는지 확인한다.                                                                                                  │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.9 멈춤 쇠해당없음 ┌┐                                                                                                         │

│                           ││                                                                                                         │

│                           └┘                                                                                                         │

│     멈춤 쇠가 복귀 위치에 있지 않을 때, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                               │

│    5.4.10.20아)에 따라  전기안전장치에 의해 카의 정상적인 하강 운행이 방지되고                                                         │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.10 전기안전장치 작동 등에 따른 전원 차단                                                                                       │

│     구동기 전원공급은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.7.3에 따라 한번의                                                           │

│    운전지령이 끝나거나 전원공급장치의 고장 및 전기안전장치가 작동하면 즉시                                                             │

│    차단되는지 확인한다.                                                                                                                │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.11 카에 설치된 정지스위치                                                                                                      │

│     비상정지스위치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.5에 따라 카 내부에                                                        │

│    쉽게 볼 수 있고, 접근 가능하며, 부주의로 작동시킬 우려가 없는 곳에 설치되어                                                         │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.12 종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치                                                                                   │

│     종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치는 「수직형 휠체어리프트                                                                  │

│    안전기준」 5.5.14.6, 5.5.14.7 및 5.5.14.8에 따라 독립적으로 각각 설치되어                                                           │

│    있으며, 작동 시 카를 정지시키는지 확인한다.                                                                                         │

│    종점 리미트 장치  상부 ┌┐  확인 ┌┐ / 하부 ┌┐  확인 ┌┐                                                                       │

│                           ││       ││        ││       ││                                                                       │

│                           └┘       └┘        └┘       └┘                                                                       │

│    파이널 리미트 스위치 상부 ┌┐  확인 ┌┐ / 하부 ┌┐  확인 ┌┐                                                                    │

│                              ││       ││        ││       ││                                                                    │

│                              └┘       └┘        └┘       └┘                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.13 출입문                                                                                                                      │

│     출입문에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.2, 5.8.5.3, 5.10.7.5에 따라                                                      │

│    출입문을 개방한 상태로 카가 출발하거나 운행될 수 없도록 전기안전장치가                                                              │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.14 감지날과 감지면                                                                                                             │

│     감지날과 감지면 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.2 및                                                                │

│    5.10.11.2에 따라 구동기 전원이 차단되는지 확인한다.                                                                                 │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.15 방호울                                                                                                                      │

│     방호울은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.4에 따라 잠그지 않고                                                            │

│    카가 운행될 수 없는지 확인한다.                                                                                                     │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.10.16 기계적 고정장치                                                                                                             │

│     기계적 고정장치의 위치를 감시하기 위해 「수직형 휠체어리프트 안전기준」                                                            │

│    5.1.4.1.1 및 5.1.4.2.1에 따라 전기안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.                                                              │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5.11 주행성능 측정                                                                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.11.1 정상운행                                                                                                                     │

│     가) 정격속도는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.5에 따라  전                                                                   │

│    행정방향에서 0.15 ㎧ 이하인지 확인한다.                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 착상정확도는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.2.3가)에 따라  ± 10                                                         │

│    ㎜ 이며, 재-착상 정확도는 ± 20 ㎜인지 확인한다.                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 전기안전장치 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.2.3나)에 따라                                                        │

│    정지거리는  20 ㎜ 이하이고, 운전지령 종료 및 주전원 공급장치 고장시에는                                                             │

│    50 ㎜ 이하인지 확인한다.                                                                                                            │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.11.2 비상구출운전해당없음 ┌┐                                                                                                    │

│                                ││                                                                                                    │

│                                └┘                                                                                                    │

│     예비 전원 또는 장치를 사용할 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에                                                        │

│    따라 카를 승강장으로 이동시킬 수 있는지 확인한다.                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.12 옥외용           해당없음                                                                                                      │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 기계 및 전기부품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11.1에 따라                                                            │

│    외부의 유해한 영향에 대한 보호조치가 되어 있는지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 승강로는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11.2에 따라 누수가                                                               │

│    발생되지 않도록 하거나 배수장치가 설치되어 있는지 확인한다.                                                                         │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 밀폐된 승강로의 바닥은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11.2에 따라                                                        │

│    침수가 불가능하도록 되어 있는지 확인한다.                                                                                           │

│                                                                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5.13 수직형 휠체어리프트를 구성하는 승강기부품의 상태                                                                                   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     수직형 휠체어리프트를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이                                                             │

│    없는지 확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5.14 그 밖의 표시 등                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│      5.1~5.13에서 규정한 표시 등을 제외한 모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및                                                      │

│      승강기번호 표지가 훼손되지 않고 견고하게 부착되어 있는지 확인한다.                                                                │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5.15 자체점검의 확인                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     수직형 휠체어리프트 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.                                                                           │

│       예 ┌┐                                                                                                                          │

│          ││                                                                                                                          │

│          └┘                                                                                                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│[지적사항]                                                                                                                              │

│                                                                                                                                        │

│                                                                                                                                        │

│                                                                                                                                        │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  6. 경사형 휠체어리프트 정기검사기준                                                                                                       

    ※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.                                                  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│6.1 기본제원                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│? 현장명                                 ? 제조업체명 또는 수입업체명                                                                 │

│┌┐                                      ┌┐                                                                                          │

│││                                      ││                                                                                          │

│└┘                                      └┘                                                                                          │

│? 설치위치(호기)                         ? 승강기번호                                                                                 │

│┌┐                                      ┌┐                                                                                          │

│││                                      ││                                                                                          │

│└┘                                      └┘                                                                                          │

│? 승강기 인증번호                        ? 모델명/제품명                                                                              │

│┌┐                                      ┌┐                                                                                          │

│││                                      ││                                                                                          │

│└┘                                      └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│? 정격용량    ┌─┐                     ? 플랫폼    ┌──────┐                                                                 │

│               │㎏│                                  │㎜×      ㎜│                                                                 │

│               └─┘                                  └──────┘                                                                 │

│                                                                                                                                        │

│? 정격속도    ┌─┐                     ? 운행구간    ┌┐                                                                           │

│               │㎧│                                    ││                                                                           │

│               └─┘                                    └┘                                                                           │

│                                                                                                                                        │

│? 전동기 전원공급                                                                                                                      │

│                                                                                                                                        │

│ ? 정격전압                               ? 정격전류                                                                                  │

│┌─┐                                    ┌─┐                                                                                        │

││V │                                    │A │                                                                                        │

│└─┘                                    └─┘                                                                                        │

│                                                                                                                                        │

│? 구동방식                                                                                                                             │

│                                                                                                                                        │

│  로프 현수 구동방식                       ┌┐ 6.7.1   참조                                                                            │

│                                           ││                                                                                         │

│                                           └┘                                                                                         │

│                                                                                                                                        │

│  랙-피니언 구동방식                       ┌┐ 6.7.2   참조                                                                            │

│                                           ││                                                                                         │

│                                           └┘                                                                                         │

│                                                                                                                                        │

│  체인 현수 구동방식                       ┌┐ 6.7.3   참조                                                                            │

│                                           ││                                                                                         │

│                                           └┘                                                                                         │

│                                                                                                                                        │

│  스크류-너트 구동방식                     ┌┐ 6.7.4   참조                                                                            │

│                                           ││                                                                                         │

│                                           └┘                                                                                         │

│                                                                                                                                        │

│  마찰 견인 구동방식                       ┌┐ 6.7.5   참조                                                                            │

│                                           ││                                                                                         │

│                                           └┘                                                                                         │

│                                                                                                                                        │

│  유도체인 구동방식                        ┌┐ 6.7.6   참조                                                                            │

│                                           ││                                                                                         │

│                                           └┘                                                                                         │

│                                                                                                                                        │

│  2차전지 구동방식                         ┌┐ 6.7.7   참조                                                                            │

│                                           ││                                                                                         │

│                                           └┘                                                                                         │

│                                                                                                                                        │

│? 플랫폼 방식                                                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│ 복합형(입석식 + 좌석식)                  ┌┐ 6.4.3.1   참조                                                                           │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│ 좌석식                                   ┌┐ 6.4.3.2   참조                                                                           │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│ 입석식                                   ┌┐ 6.5.3.3   참조                                                                           │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│                                                                                                                                        │

│ 휠체어용                                 ┌┐ 6.5.3.4   참조                                                                           │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│? 옥외 설치 해당없음 ┌┐                                                                                                              │

│                      ││                                                                                                              │

│                      └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 위의 모든 사항이 승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인한다.                                                                    │

│예 ┌┐                                                                                                                                 │

│   ││                                                                                                                                 │

│   └┘                                                                                                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6.2 일반사항                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.2.1 전용전원                                                                                                                      │

│     주개폐기 차단시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.2에 따라 경사형                                                             │

│    휠체어리프트의 움직임이 방지되는지 확인한다.                                                                                        │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.2.2 기계안전                                                                                                                      │

│     가) 제어반은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.1에 따라 통행에 지장이                                                           │

│    없는 안전한 장소에 설치되어 있는지 확인한다.                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 업무수행자 보호를 위해 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11에 따라                                                          │

│    틈새 및 안전거리 확보 등 보호조치가 되어 있는지 확인한다.                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 보호수단을 고정하는 부품은「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11에                                                            │

│    따라  보호수단 제거 후에도 보호수단 또는 기계장치에 부착된 상태로                                                                   │

│    유지되고 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 권상도르래, 풀리 및 스프로킷은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.7                                                        │

│    및 5.4.7.4에 따라 보호조치가 되어 있는지 확인한다.                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 끼임, 절단, 이탈 및 휠이나 풀리를 타고 넘는 위험을 막기 위해 「경사형                                                          │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.4 및 5.4.9.5에 따라  보호조치가 되어                                                                  │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.2.3 조도 및 콘센트                                                                                                                │

│     가) 콘센트는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.17에 따라 적합한지                                                               │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 승강장 조도는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.17에 따라 적합한지                                                          │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.2.4 비상구출 운전장치                                                                                                             │

│     가) 비상구출 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라                                                              │

│    작동하는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 수권조작이 이뤄지는 경우, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3 및                                                            │

│    6.6.2에 따라 제작 및 표시되어 있는지 확인한다.                                                                                      │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

│     다) 예비전원 또는 장치를 사용하여 비상운전을 하는 경우, 「경사형                                                                   │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 작동되는지 확인한다.                                                                           │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

│     라) 계단의 통행을 방해할 수 있는 곳에 경사형 휠체어리프트를 설치한 경우,                                                           │

│    전동기능은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 비상운전                                                                   │

│    상태에서도 작동되고 있는지 확인한다.                                                                                                │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

│     마) 단계별 비상 수동 운전지침이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.1에                                                           │

│    따라 제어반 내에 표시 또는 비치되어 있는지 확인한다.                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.2.5 진입 보호대                                                                                                                   │

│     탈착 또는 접을 수 있는 진입 보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                              │

│    5.6.4.7.3에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.2.6 경고 및 표시                                                                                                                  │

│     가) 경고문 등은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 6.1에 따라 제작되고,                                                              │

│    「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.2, 6.2, 6.3, 6.4 및 6.5에 따라 부착                                                            │

│    및 표시되어 있는지 확인한다.                                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 운전설명서는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 6.8에 따라 부착되어                                                              │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6.3 주행안내 레일                                                                                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.3.1 일반사항                                                                                                                      │

│     가) 레일 종단정지장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.3에 따라                                                              │

│    주행안내 레일 끝에 설치되어 있는지 확인한다.                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 전체 운행을 볼 수 없는 곡선 레일인 경우, 「경사형 휠체어리프트                                                                 │

│    안전기준」 5.5.16.2에 따라 카가 움직이기 전에 청각과 시각적 신호가                                                                  │

│    제공되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.3.2 접이식 주행안내 레일    해당없음 ┌┐                                                                                         │

│                                           ││                                                                                         │

│                                           └┘                                                                                         │

│     가) 전동 접이식 주행안내 레일 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                          │

│    5.2.2.4 및 5.2.2.7에 따라 지속적 누름 제어방식이고, 레일의 접히는 부분을                                                            │

│    볼 수 있는 위치에 설치되어 있는지 확인한다.                                                                                         │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

│     나) 전동 접이식 주행안내 레일은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.2.5에                                                         │

│    따라 비상 시 수동으로 접을 수 있는지 확인한다.                                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 전동 접이식 주행안내 레일 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                             │

│    5.2.2.6 및 5.2.2.7에 따라 기기 손상 및 이용자의 위험이 없으며, 청각신호                                                             │

│    및 접히는 부분 위 또는 근처 눈에 잘 띄는 곳에 시각적 안내신호가                                                                     │

│    제공되어 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6.4 카-일반사항                                                                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.1 운전장치                                                                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.1.1 일반사항                                                                                                                    │

│     가) 모든 승강장 및 카에 설치된 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                         │

│    5.5.14.1에 따라 작동되는지 확인한다.                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 카 내부에서의 운전이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.2에 따라                                                          │

│    승강장 운전보다 우선 되는지 확인한다.                                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 카에 설치된 잠금장치가 있는 ON/OFF 스위치는 「경사형 휠체어리프트                                                              │

│    안전기준」 5.5.14.3에 따라 작동하는지 확인한다.                                                                                     │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

│     라) 운전장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.4 및 5.5.14.5에 따라                                                        │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.1.2 무선 운전장치    해당없음 ┌┐                                                                                              │

│                                      ││                                                                                              │

│                                      └┘                                                                                              │

│     가) 무선 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.1에 따라 1대의                                                         │

│    경사형 휠체어리프트에 대해 작동되는지 확인한다.                                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 무선 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.3에 따라 경사형                                                        │

│    휠체어리프트 근처에 고정되어 있는지 확인한다.                                                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 무선 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.5에 따라 카가                                                          │

│    주행하는 전 구간에서 유효한지 확인한다.                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.2 비상통화장치 및 경고 신호                                                                                                     │

│     가) 비상통화장치와 비상경보장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                                 │

│    5.5.16.1에 따라 작동되는지 확인한다.                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 정전 시에도 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.1.2에 따라                                                                 │

│    비상통화장치 및 비상경보장치가 작동되는지 확인한다.                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 전체 운행을 볼 수 없는 곡선 레일 경사형 휠체어리프트에 「경사형                                                                │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.2에 따라 청각과 시각적 신호장치가                                                                    │

│    설치되고, 이 신호는 카가 움직이기 전에 경고 신호가 발생되는지 확인한다.                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.3 카                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.3.1 복합형 플랫폼의 카해당없음 ┌┐                                                                                             │

│                                       ││                                                                                             │

│                                       └┘                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     가) 손잡이로 사용하기 위한 카의 일부 또는 모서리는 「경사형 휠체어리프트                                                           │

│    안전기준」 5.6.1.2에 따라 카의 전 행정구간에서 손이 끼이지 않도록 100                                                               │

│    ㎜ 이상 틈새가 있는지 확인한다.                                                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 주행 구간에서의 최소 틈새는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.1.3에                                                         │

│    따라 확보되어 있는지 확인한다.                                                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.3.2 좌석식 플랫폼의 카해당없음 ┌┐                                                                                             │

│                                       ││                                                                                             │

│                                       └┘                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.3.2.1 일반사항                                                                                                                  │

│     가) 좌석은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.1에 따라 적합한지                                                                │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.1에 따라 펼쳐진                                                            │

│    위치에 있지 않으면 카에 장착된 제어장치에 의해 카의 운행이 되지 않는지                                                              │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 이용자가 사용가능한 안전벨트 또는 안전 구속장치가 「경사형 휠체어리프트                                                        │

│    안전기준」 5.6.2.3에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.3.2.2 이동식 또는 회전식 의자    해당없음 ┌┐                                                                                  │

│                                                  ││                                                                                  │

│                                                  └┘                                                                                  │

│     가) 이동식 또는 회전식 의자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.4.1에                                                         │

│    따라 완전히 작동된 위치에 있지 않으면 카가 기동되지 않는지 확인한다.                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 수동 이동식 또는 회전식 의자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                                │

│    5.6.2.4.2에 따라 완전히 작동된 위치에서 기계적 잠금장치로 고정될 수                                                                 │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

│     다) 전동 이동식 또는 회전식 의자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                                │

│    5.6.2.4.3에 따라 자기유지형 또는 브레이크에 의해 완전히 작동된 위치에서                                                             │

│    고정될 수 있는지 확인한다.                                                                                                          │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.3.2.3 의자 바닥 수평장치                                                                                                        │

│     의자 바닥의 기울기는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.6에 따라 전체                                                          │

│    운행구간에 걸쳐 수평에서 ± 5°이내인지 확인한다.                                                                                   │

│    운행중 기울기 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                         │

│                  ││     ││                                                                                                         │

│                  └┘     └┘                                                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.3.3 입석식 플랫폼의 카     해당없음 ┌┐                                                                                        │

│                                            ││                                                                                        │

│                                            └┘                                                                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     가) 플랫폼에 손잡이와 지지대가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.1.1에                                                        │

│    따라 적합한지 확인한다.                                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 플랫폼의 표면은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.1.2에 따라 미끄럼                                                       │

│    방지 소재로 마감되어 있는지 확인한다.                                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.2에 따라 하강운행                                                          │

│    방향 쪽에 작동하는지 확인한다.                                                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 추락보호대가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.3에 따라 펼쳐진                                                            │

│    위치에 있지 않으면 카가 작동하지 않는지 확인한다.                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.3.4 휠체어용 플랫폼의 카해당없음 ┌┐                                                                                           │

│                                         ││                                                                                           │

│                                         └┘                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.3.4.1 일반사항                                                                                                                  │

│     카의 바닥재와 색상은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.1에 따라                                                               │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.3.4.2 램프와 토가드                                                                                                             │

│     가) 플랫폼에 접근하는 모든 끝부분의 램프는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                        │

│    5.6.4.5.1에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 올려진 램프의 높이는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.5.2에 따라                                                         │

│    펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 100 ㎜ 이상이고,  플랫폼이 아래층에 착상될                                                                  │

│    때까지 올려 진 위치를 유지하는지 확인한다.                                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 플랫폼의 출입측 이외의 모서리는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                               │

│    5.6.4.5.3에 따라 펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 75 ㎜ 이상 말아 올려 진                                                                    │

│    토가드로 보호되고 있는지 확인한다.                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.3.4.3 플랫폼 측면 보호                                                                                                          │

│     가) 레일에 인접한 플랫폼의 측면 패널은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                            │

│    5.6.4.6.1에 따라 펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 1,000 ㎜ 이상까지 견고한                                                                   │

│    구조로 연장되고,  길이가 플랫폼 측면만큼 연장되지 않은 경우, 5.6.4.5.3에                                                            │

│    따라 토 가드로 보호되고 있는지 확인한다.                                                                                            │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 카 내부 손잡이는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.6.2에 따라                                                             │

│    펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 800 ~ 1,000 ㎜ 사이 플랫폼 측면에 설치되고,                                                                 │

│    이용자가 편리하게 카 내부 손잡이를 잡을 수 있도록 카의 측면판으로부터                                                               │

│    30 ㎜ 이상 틈새가 있는지 확인한다.                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 가) 맞은편 측면부는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.6.3에 따라                                                          │

│    보호되고 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.6.4에 따라 수동식 추락보호대는                                                          │

│    의도하지 않은 움직임이 없는지 확인한다.                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.3.4.4 추락보호대와 램프의 잠금장치                                                                                              │

│     가) 모든 추락보호대와 램프에 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.7.2에                                                          │

│    따라 플랫폼이 펼쳐졌을 때, 상승방향 추락보호대를 제외한 펼쳐진 추락                                                                 │

│    보호대와 올려 진 램프를 자동으로, 기계적으로 잠그는 잠금장치의                                                                      │

│    작동상태를 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.1에 따라 정상적인                                                        │

│    운전에서 플랫폼이 승강장에서 높이가 50 ㎜ 이상이 되거나, 승강장에서                                                                 │

│    레일을 따라 이동한 거리가 150 ㎜ 이상일 때 여는 것이 불가능한지                                                                     │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.2에 따라 회로를                                                          │

│    개방하는 접점 소자들 중 하나와 기계식으로 잠기는 장치 사이의 연결은                                                                 │

│    확실하여야 하고, 부주의로 인해 잠금 해제가 될 수 없는지 확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.3에 따라 잠금                                                            │

│    요소와 그것들의 고정장치는 충격에 견딜 수 있는지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 추락보호대 잠금요소는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.4에 따라                                                        │

│    추락 보호대 열림 방향의 힘에 잠금효과가 약화되지 않는지 확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     바) 잠금장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.5에 따라 정상적인                                                          │

│    사용 시 고의적인 오용 및 접근으로부터 보호되고 있는지 확인한다.                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     사) 추락보호대와 램프가 펼쳐진 위치에 있지 않으면 「경사형 휠체어리프트                                                            │

│    안전기준」 5.6.3.2, 5.6.3.3 및 5.6.4.8.6에 따라 카가 기동하지 않는지                                                                │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.3.4.5 비상해제                                                                                                                  │

│     잠금장치 비상해제는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.9에 따라 플랫폼                                                         │

│    또는 승강장에서 전용 공구 또는 그와 동등한 장치를 이용하여 수동으로                                                                 │

│    해제되는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.3.4.6 좌석                                                                                                                      │

│     좌석은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.12에 따라 휠체어 플랫폼은                                                            │

│    앉아있는 사람 전용이며, 이를 나타내는 표시가 되어 있으며, 접이식 의자인 경우,                                                       │

│    작동상태를 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.4.3.4.7 승강장에서의 운전                                                                                                         │

│     승강장에서 운전하는 운전자가 카의 전체 운행과정을 직접 확인할 수 없는 경우,                                                        │

│    「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.13에 따라  펼쳐진 상태의 플랫폼을                                                            │

│    승강장에서 운전하지 못하는지 확인한다.                                                                                              │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6.5 감지날 및 감지면                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.5.1 일반사항                                                                                                                      │

│     가) 감지날과 감지면은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5.1, 5.6.2.5.2                                                        │

│    5.6.3.5 및 5.6.4.10에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                       │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 감지날과 감지면이 작동하면「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5.3에                                                         │

│    따라 카가 정지되며, 장애물 제거를 위한 운행방향 반대방향으로 운전이                                                                 │

│    가능한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 감지날과 감지면이 작동 시 정지거리는「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                           │

│    5.6.2.5.4에 따라  카가 고정된 부분에 충돌하기 전에 카가 정지되는지                                                                  │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.5.2 안전도색                                                                                                                      │

│     이용자나 다른 사람과의 충돌 우려가 있는 카의 모든 부위는「경사형                                                                   │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5.6에 따라  안전도색, 보호패드 또는 보호처리가                                                        │

│    되어 있는지 확인한다.                                                                                                               │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6.6 추락방지안전장치 및 과속감지기                                                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.6.1 추락방지안전장치    해당없음 ┌┐                                                                                             │

│                                       ││                                                                                             │

│                                       └┘                                                                                             │

│     가) 추락방지안전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.1에 따라 카를                                                        │

│    정지시키고 유지할 수 있는지 확인한다.                                                                                               │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 작동된 추락방지안전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.3 및                                                          │

│    5.3.3에 따라 작동된 로프나 체인의 이완 또는 카의 하강 움직임으로 인해                                                               │

│    복귀되지 않고, 카의 상승 운전에 의해 복귀되는지 확인한다.                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     다) 추락방지안전장치 작동 시 카의 기울어짐은 「경사형 휠체어리프트                                                                 │

│    안전기준」 5.3.1.7에 따라 좌석식인 경우 10°, 입석식 및 휠체어용의 경우                                                             │

│    5°를 초과하지 않는지 확인한다.                                                                                                     │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     라) 추락방지안전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.4에 따라                                                               │

│    유지보수 및 점검을 위한 접근이 가능한지 확인한다.                                                                                   │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.6.2 과속감지기해당없음 ┌┐                                                                                                       │

│                             ││                                                                                                       │

│                             └┘                                                                                                       │

│     「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.6에 따라 과속감지기는                                                                         │

│    추락방지안전장치를 작동시키고, 유지보수 및 점검을 위한 접근이 가능한지                                                              │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.6.3 회전감지기     해당없음                                                                                                       │

│    ┌┐                                                                                                                                │

│    ││                                                                                                                                │

│    └┘                                                                                                                                │

│     가) 회전감지기는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.7에 따라 과속감지기의                                                        │

│    회전이 중단된 경우, 10초 이내에 전동기와 브레이크 전원이 차단되는지                                                                 │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 회전감지기 작동 후 카의 운행은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.7에                                                        │

│    따라 방향지시 버튼의 해지와 재-작동으로 가능한지 확인한다.                                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6.7 구동방식                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.7.1 로프 현수 구동방식    해당없음 ┌┐                                                                                           │

│                                         ││                                                                                           │

│                                         └┘                                                                                           │

│     가) 로프 장력 조정장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.1에 따라                                                           │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 카가 가장 낮은 지점에 있을 때, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                                │

│    5.4.4.2에 따라 드럼에 1.5바퀴 이상의 로프가 항상 감겨져 있는지 확인한다.                                                            │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

│     다) 로프의 마모 및 파손상태는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.1에                                                           │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.7.2 랙-피니언 구동방식     해당없음 ┌┐                                                                                          │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│     가)랙과 피니언에는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.2에 따라 올바르게                                                        │

│    맞물리도록 하기 위한 수단이 있는지 확인한다.                                                                                        │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 랙의 접합부는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.2에 따라 물림이                                                           │

│    잘못되거나 치차의 손상이 발생되지 않도록 정렬되었는지 확인한다.                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.7.3 체인 현수 구동방식    해당없음 ┌┐                                                                                           │

│                                         ││                                                                                           │

│                                         └┘                                                                                           │

│     가) 체인 장력조정 장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.3에 따라                                                           │

│    적합 한지 확인한다.                                                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 체인의 끝부분 및 중간부분 연결은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                              │

│    5.4.6.3에 따라 확실하고, 잘못 연결되지 않았는지 확인한다.                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.7.4 스크류-너트 구동방식해당없음 ┌┐                                                                                             │

│                                       ││                                                                                             │

│                                       └┘                                                                                             │

│     스크류 오염방지 수단이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.4에 따라                                                             │

│    설치되어 있는지 확인한다.                                                                                                           │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.7.5 마찰 견인 구동방식해당없음 ┌┐                                                                                               │

│                                     ││                                                                                               │

│                                     └┘                                                                                               │

│     레일에는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.1에 따라 오일, 그리스 및                                                           │

│    얼음이 없는지 확인한다.                                                                                                             │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.7.6 유도로프-볼 구동방식해당없음 ┌┐                                                                                             │

│                                       ││                                                                                             │

│                                       └┘                                                                                             │

│     로프의 마모 및 파손상태는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.1에                                                               │

│    적합한지 확인한다.                                                                                                                  │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.7.7 2차전지 구동방식    해당없음 ┌┐                                                                                             │

│                                       ││                                                                                             │

│                                       └┘                                                                                             │

│     가) 2차전지는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.2에 따라 기울여도                                                            │

│    새지 않는 구조이며, 충전 및 정상운전 시에도 유해한 기체가 방출되지                                                                  │

│    않는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 2차전지의 단자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.5에 따라                                                              │

│    단락방지를 위해 물리적으로 보호되고 있는지 확인한다.                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     다) 2차전지는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.6에 따라 안전한                                                              │

│    위치에 견고히 고정되어 있는지 확인한다.                                                                                             │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     라) 2차전지는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.7에 따라 제어 및 구동                                                        │

│    전동기 회로로부터 분리 가능한지 확인한다.                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     마) 카가 충전접점에서 벗어난 위치에서 휴지하고 있을 경우, 「경사형                                                                 │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.9에 따라 시각 또는 청각적으로 알려                                                                   │

│    주는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6.8 전기설비 및 전기기구                                                                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.8.1 전동기 절연저항                                                                                                               │

│     전동기 절연저항이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.5에 따라 1㏁ 이상인지                                                     │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│                 예 ┌┐                                                                                                                │

│                    ││                                                                                                                │

│                    └┘                                                                                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.8.2 정지 후 재-기동 시간                                                                                                          │

│     카 정지 후「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.7에 따라 어느 방향으로든지                                                          │

│    재-기동시 1초 이상의 시간지연이 있는지 확인한다.                                                                                    │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.8.3 이동케이블 고정                                                                                                               │

│     가) 전력 및 제어용 이동케이블은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.9.3.1에                                                       │

│    따라 케이블 연결부에 기계적 하중이 전달되지 않도록 양 끝에 단단히                                                                   │

│    고정하고, 마모로부터 보호되고 있는지 확인한다.                                                                                      │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 이동케이블을 고정하는데 사용되는 너트와 나사는 「경사형 휠체어리프트                                                           │

│    안전기준」 5.5.9.5에 따라 다른 부품을 고정하는데 사용되지 않았는지                                                                  │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.8.4 접지                                                                                                                          │

│     접지선은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.9.6에 따라 전도체 이외                                                               │

│    전기적으로 충전될 수 있는 모든 노출된 금속제 외함에 연결되어 있는지                                                                 │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.8.5 누전차단기 해당없음 ┌┐                                                                                                      │

│                              ││                                                                                                      │

│                              └┘                                                                                                      │

│     대지전압 50V 초과하는 모든 전기회로는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                             │

│    5.5.11에 따라 정격 차단 전류가 30 mA 이하인 누전차단기로 보호되어 있는지                                                            │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.8.6 보호등급                                                                                                                      │

│     제어반과 전기 안전장치의 충전부 덮개는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                            │

│    5.5.4.1에 따라 클램핑 장치가 부착되고 탈착 시 공구를 사용하여야 하며,                                                               │

│    일반인의 접근이 가능한 경우 열쇠 또는 특수한 공구로 고정되는 구조인지                                                               │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6.9 전기안전장치                                                                                                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.9.1 과부하감지장치 작동감지                                                                                                       │

│     가) 과부하 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.8.2에 따라 카가 정상적인                                                        │

│    출발이 방지되고 있는지 확인한다.                                                                                                    │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

│     나) 과부하 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.8.2에 따라 청각과 시각적                                                        │

│    신호가 제공되고 있는지 확인한다.                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.9.2 접이식 주행안내 레일 접근방지해당없음 ┌┐                                                                                    │

│                                                ││                                                                                    │

│                                                └┘                                                                                    │

│     접이식 주행안내 레일에 접히는 부분의 접근방지 조치는 「경사형 휠체어리프트                                                         │

│    안전기준」 5.2.2.3에 따라 적합한지 확인한다.                                                                                        │

│     예 ┌┐                                                                                                                            │

│        ││                                                                                                                            │

│        └┘                                                                                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.9.3 추락방지안전장치 작동감지해당없음 ┌┐                                                                                        │

│                                            ││                                                                                        │

│                                            └┘                                                                                        │

│     추락방지안전장치 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.5에 따라 카가                                                        │

│    정지하는지 확인한다.                                                                                                                │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.9.4 안전너트 작동감지해당없음 ┌┐                                                                                                │

│                                    ││                                                                                                │

│                                    └┘                                                                                                │

│     안전너트 작동시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.8에 따라                                                                      │

│    전기안전장치에 의해 구동기의 기동이 방지되거나 정지되는지 확인한다.                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.9.5 동력전달장치, 매다는 로프 또는 체인 이완(파단)감지  해당없음 ┌┐                                                             │

│                                                                       ││                                                             │

│                                                                       └┘                                                             │

│     동력전달 장치, 매다는 로프 또는 체인의 이완 또는 파단시 「경사형                                                                   │

│    휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.4, 5.4.1.5 및 5.4.1.6에 따라 카가 정지하는지                                                          │

│    확인한다.                                                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.9.6 비상구출 운전 시 보호해당없음 ┌┐                                                                                            │

│                                        ││                                                                                            │

│                                        └┘                                                                                            │

│     수권조작 장치를 사용하는 경우,「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라                                                        │

│    비상운전 중 부주의에 의한 정상운전이 불가능하도록 전기안전장치로 보호되고                                                           │

│    있는지 확인한다.                                                                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.9.7 유도로프 파단, 이완감지해당없음 ┌┐                                                                                          │

│                                          ││                                                                                          │

│                                          └┘                                                                                          │

│     유도로프 파단 및 이완 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.9.1 및 5.4.9.4                                                       │

│    에 따라 카가 정지되는지 확인한다.                                                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.9.8 카에 설치된 비상정지스위치                                                                                                    │

│     카 내부에 설치된 비상정지스위치가 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」                                                         │

│    5.5.14.1에 따라 카가 정지하는지 확인한다.                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.9.9 종점 리미트스위치와 파이널 리미트 스위치                                                                                      │

│     종점 리미트 스위치 또는 파이널 리미트 스위치 작동 시 「경사형 휠체어리프트                                                         │

│    안전기준」 5.5.15.1 및 5.5.15.2에 따라 카가 정지하는지 확인한다.                                                                    │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.9.10 감지날과 감지면                                                                                                              │

│     감지날과 감지면 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5, 5.6.2.5.3                                                        │

│    및 5.6.4.10에 따라  전기안전장치에 의해 카가 정지하는지 확인한다.                                                                   │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.9.11 의자 바닥 수평장치                                                                                                           │

│     의자 바닥 기울기가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.6에 따라 수평에서                                                        │

│    ±10°도달하기 전 카가 정지되는지 확인한다.                                                                                         │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.9.12 추락보호대와 램프                                                                                                            │

│     모든 추락보호대와 램프 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.7.1에 따라 다                                                        │

│    음과 같지 않을 경우 카 운행되지 않는지 확인한다.                                                                                    │

│     1) 플랫폼이 펼쳐져 있을 때 모든 추락보호대는 펼쳐져야 하고, 램프는 완전히                                                          │

│    올려져야 한다.                                                                                                                      │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     2) 플랫폼이 위로 접혀 있을 때 모든 추락보호대는 접혀져야 한다. 이 위치에서                                                         │

│    램프는 안전하고 적합하게 위치하여야 한다.                                                                                           │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     3) 하강 방향 추락보호대는 아래 승강장에서 멀어지는 플랫폼의 움직임에 의해 작동                                                     │

│    될 수 있으며, 플랫폼이 아래 층으로 복귀할 때까지 내려진 위치에서 유지해야 한                                                        │

│    다.                                                                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6.10 주행성능 측정                                                                                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.10.1 정상운행                                                                                                                     │

│     가) 착상정확도는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.2, 5.6.3.4 및                                                              │

│    5.6.4.5.1에 따라 좌석식 및 입석식의 경우, 승강장 바닥 위와 발 받침대                                                                │

│    표면 사이 거리는 170 ㎜ 이하이고, 휠체어용의 경우, 램프의 앞 끝에서                                                                 │

│    단차가 15 ㎜ 이하인지 확인한다.                                                                                                     │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

│     나) 좌석식 및 입석식인 경우, 주행 중 발 받침대와 가장 근접한 계단 돌출부와의                                                       │

│    틈새는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.2 및 5.6.3.4에 따라  400                                                              │

│    ㎜ 이하인지 확인한다.                                                                                                               │

│    해당없음 ┌┐  예 ┌┐                                                                                                              │

│             ││     ││                                                                                                              │

│             └┘     └┘                                                                                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    6.10.2 정지거리                                                                                                                     │

│     구동기 전원공급은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.2.1, 5.5.3.3 및                                                             │

│    5.5.13.4에서 운전지령이 종결되거나 전원공급장치의 고장 및 전기안전장치가                                                            │

│    작동하면 즉시 차단되며, 전원공급 차단 시 정지거리를 확인한다.                                                                       │

│    정지거리 ┌┐ 예 ┌┐                                                                                                               │

│             ││    ││                                                                                                               │

│             └┘    └┘                                                                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6.11 옥외용       해당없음                                                                                                              │

│┌┐                                                                                                                                    │

│││                                                                                                                                    │

│└┘                                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     기계 및 전기부품은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.110에 따라 외부의                                                          │

│    유해한 영향에 대해 보호조치가 되어 있는지 확인한다.                                                                                 │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6.12 경사형 휠체어리프트를 구성하는 승강기부품의 상태                                                                                   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     경사형 휠체어리프트를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이                                                             │

│    없는지 확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.                                                          │

│    예 ┌┐                                                                                                                             │

│       ││                                                                                                                             │

│       └┘                                                                                                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6.13 그 밖의 표시 등                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│      6.1~6.12에서 규정한 표시 등을 제외한 모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및                                                      │

│      승강기번호 표지가 훼손되지 않고 견고하게 부착되어 있는지 확인한다.                                                                │

│      예 ┌┐                                                                                                                           │

│         ││                                                                                                                           │

│         └┘                                                                                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6.14 자체점검의 확인                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     경사형 휠체어리프트 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.                                                                           │

│       예 ┌┐                                                                                                                          │

│          ││                                                                                                                          │

│          └┘                                                                                                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│[지적사항]                                                                                                                              │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

별표 0003: 수시검사기준(제11조제3항제2호 관련)

  [별표 3]                                                                                

  수시검사기준(제11조제3항제2호 관련)                                                     

  ※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.  

  1. 수시검사기준은 별표 1에 따른 승강기 설치검사기준을 적용한다. 이 경우 기계실          

  의 크기 등 변경되지 아니한 사항은 ‘해당없음’ 처리한다.                                

  2. 승강기를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지 확인하고,           

  그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.                               

  3. 승강기에 대한 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.                                   

별표 0004: 승강기 정밀안전검사기준(제11조제3항제3호 관련)

  [별표 4]                                                                                        

  승강기 정밀안전검사기준(제11조제3항제3호 관련)                                                  

  ※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.          

  1. 승강기 정밀검사기준은 별표 1에 따른 승강기 설치검사기준을 적용한다. 이 경우                  

  기계실의 크기 등 변경되지 아니한 사항은 ‘해당없음’ 처리한다.                                  

  2. 정밀 검사장비를 사용하여 검사하여야 하는 검사항목은 다음과 같다.                             

  ┌────────┬─────────────────────────────────────┐

  │구분            │검사항목                                                                  │

  ├────────┼─────────────────────────────────────┤

  │가. 엘리베이터  │1) 제어반(열화상태)                                                       │

  │                │2) 구동기(권상능력)                                                       │

  │                │3) 전동기(운전 및 절연상태)                                               │

  │                │4) 유압유니트(운전상태)                                                   │

  │                │5) 브레이크(제동력 및 감속도)                                             │

  │                │6) 비상정지장치(제동력 및 감속도)                                         │

  │                │7) 럽처밸브(제동력 및 감속도)                                             │

  │                │8) 상승과속방지장치(제동력 및 감속도)                                     │

  │                │9) 개문출발방지장치(제동력 및 감속도)                                     │

  │                │10) 릴리프밸브(압력)                                                      │

  │                │11) 카문 및 승강장문(문닫힘 속도 및 운동에너지)                           │

  ├────────┼─────────────────────────────────────┤

  │나. 경사형      │1) 제어반(열화상태)                                                       │

  │엘리베이터      │2) 구동기(권상능력)                                                       │

  │                │3) 전동기(운전 및 절연상태)                                               │

  │                │4) 유압유니트(운전상태)                                                   │

  │                │5) 브레이크(제동력 및 감속도)                                             │

  │                │6) 비상정지장치(제동력 및 감속도)                                         │

  │                │7) 럽처밸브(제동력 및 감속도)                                             │

  │                │8) 상승과속방지장치(제동력 및 감속도)                                     │

  │                │9) 개문출발방지장치(제동력 및 감속도)                                     │

  │                │10) 릴리프밸브(압력)                                                      │

  │                │11) 카문 및 승강장문(문닫힘 속도 및 운동에너지)                           │

  ├────────┼─────────────────────────────────────┤

  │다. 에스컬레이터│1) 제어반(열화상태)                                                       │

  │                │2) 전동기(운전 및 절연상태)                                               │

  │                │3) 브레이크(제동력 및 감속도)                                             │

  │                │4) 보조브레이크(제동력 및 감속도)                                         │

  │                │5) 핸드레일(디딤판과의 공차속도 및 장력상태)                              │

  ├────────┼─────────────────────────────────────┤

  │라. 소형화물용  │1) 제어반(열화상태)                                                       │

  │엘리베이터      │2) 구동기(권상능력)                                                       │

  │                │3) 전동기(운전 및 절연상태)                                               │

  │                │4) 브레이크(제동력 및 감속도)                                             │

  │                │5) 비상정지장치(제동력 및 감속도)                                         │

  │                │6) 럽처밸브(제동력 및 감속도)                                             │

  │                │7) 릴리프밸브(압력)                                                       │

  ├────────┼─────────────────────────────────────┤

  │마. 수직형      │1) 제어반(열화상태)                                                       │

  │휠체어리프트    │2) 전동기(운전 및 절연상태)                                               │

  │                │3) 유압유니트(운전상태)                                                   │

  │                │4) 브레이크(제동력 및 감속도)                                             │

  │                │5) 럽처밸브(제동력 및 감속도)                                             │

  ├────────┼─────────────────────────────────────┤

  │바. 경사형      │1) 제어반(열화상태)                                                       │

  │휠체어리프트    │2) 전동기(운전 및 절연상태)                                               │

  │                │3) 브레이크(제동력 및 감속도)                                             │

  └────────┴─────────────────────────────────────┘

  3. 승강기를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지 확인하고,                   

  그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.                                       

     비고 검사자는 승강기의 운행 및 정지를 반복할 때 발생하는 소음 및 진동을 분석하여 승강기의    

  승차감을 진단하여야 한다. 다만, 규칙 별표 1에 따른 용도별 승강기의 세부종류가 화물용,           

  자동차용, 소형화물용 엘리베이터의 경우에는 그러하지 아니하다.                                   

  4. 승강기에 대한 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.                                           

별표 0001: 승강기 안전성 평가 신청서

  ■ 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정 [별지 제1호서식]                                                         

  승강기 안전성 평가 신청서                                                                                               

  ※ 색상이 어두운 란()은 신청인이 작성하지 아니하며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                                

───────────────┬───────┬──────────────────────┬──────────────

  접수번호                    │접수일시      │승강기안전인증번호                          │처리기간  45일              

───────────────┴───────┴──────────────────────┴──────────────

──────┬────────────────────────────┬─────────────────────────

  신청인    │상호(법인명)                                            │사업자등록번호                                    

            ├────────────────────────────┼─────────────────────────

            │대표자                                                  │제조업 또는 수입업 등록번호                       

            ├────────────────────────────┼─────────────────────────

            │주소                                                    │전화번호/팩스번호                                 

            ├──────┬─────────────────────┴─────────────────────────

            │신청인 구분 │ [  ] 제조업자, [  ] 수입업자, [   ] 기타                                                     

──────┴──────┴───────────────────────────────────────────────

──────┬────────────────────────────┬─────────────────────────

  승강기    │제품명(승강기의 종류)                                   │승강기안전인증번호                                

  안전인증  ├────────────────────────────┼─────────────────────────

  내용      │기본모델명                                              │파생모델명(필요시 별지 사용)                      

            ├────────────────────────────┴─────────────────────────

            │모델구분                                                                                                    

            ├──────────────────────────────────────────────────────

            │세부내용(필요시 별지 사용)                                                                                  

──────┴──────────────────────────────────────────────────────

──────┬──────────────────────────────────────────────────────

  설계변경  │[  ]부품의 추가 설치(필요시 별지 사용) :                                                                    

  내용      │[  ]그 밖의 변경(필요시 별지 사용) :                                                                        

──────┴──────────────────────────────────────────────────────

   「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제15조제1항에 따라 위와 같이 승강기 안전성평                           

  가를 신청합니다.                                                                                                        

  년      월      일                                                                                                      

                                              신청인                                        (서명 또는 인)                

  한국승강기안전공단 이사장         귀하                                                                                  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

─────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────

  붙임서류│ 1. 변경된 승강기의 설계도면 1부                                          │수수료                            

          │ 2. 설계가 변경된 승강기의 안전성이 승강기 안전기준과 동등 이상의 안전성  │「승강기 설치검사 및 안전검사에   

          │을 확보하였는지에 대한 자체 평가서 1부                                    │관한 운영규정」 제15조제4항에     

          │ 3. 승강기 안전검사기준에 따라 안전검사를 실시할 수 없는 경우 대체할 수 있│따른 신청수수료 및 평가비용       

          │는 기준 1부                                                               │                                  

          │ 4. 그 밖에 공단 이사장이 정하는 기술서류(공인기관의 시험성적서를 포함한  │                                  

          │다)                                                                       │                                  

─────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  처리절차                                                                                                                

─────────────────────────────────────────────────────────────

┌──────┐  ┌──────┐        ┌──────────┐  ┌────────────┐    ┌─────────┐

│신청서 작성 │?│접 수       │?      │안전성 평가 및 결재 │?│안전성 평가서           │?  │안전성 평가서     │

│            │  │            │        │                    │  │작성                    │    │발급              │

└──────┘  └──────┘        └──────────┘  └────────────┘    └─────────┘

  신청인            공단                    공단                      공단                                                

─────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                             

별표 0002: 승강기 안전성 평가서

  ■ 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정 [별지 제2호서식]                                   

  승강기 안전성 평가서                                                                              

─────┬───────────┬────────────────────────────────

  신청인  │상호(법인명)          │사업자등록번호                                                  

          ├───────────┼────────────────────────────────

          │대표자                │제조업 또는 수입업 등록번호                                     

          ├───────────┼────────────────────────────────

          │주소                  │전화번호/팩스번호                                               

          ├──────┬────┴────────────────────────────────

          │신청인 구분 │ [  ] 제조업자, [  ] 수입업자, [   ] 기타                                 

─────┴──────┴─────────────────────────────────────

─────┬───────────┬────────────────────────────────

  승강기  │제품명(승강기의 종류) │승강기안전인증번호                                              

  안전인증├───────────┼────────────────────────────────

  내용    │기본모델명            │파생모델명(필요시 별지 사용)                                    

          ├───────────┴────────────────────────────────

          │모델구분                                                                                

          ├────────────────────────────────────────────

          │세부내용(필요시 별지 사용)                                                              

─────┴────────────────────────────────────────────

─────┬────────────────────────────────────────────

  설계변경│[  ]부품의 추가 설치 :                                                                  

  내용    │                                                                                        

          │                                                                                        

          │[  ]그 밖의 변경 :                                                                      

─────┴────────────────────────────────────────────

   「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제15조제3항에 따라 위와 같이 승강기 안전성평가   

  서를 발급합니다.                                                                                  

  년      월      일                                                                                

                              ┏━━┓                                                              

    한국승강기안전공단 이사장 ┃직인┃                                                              

                              ┗━━┛                                                              

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                       

별표 0003: 승강기 안전검사의 검사특례 인정 신청서

  ■ 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정 [별지 제3호서식]                                                 

  승강기 안전검사의 검사특례 인정 신청서                                                                          

  ※ 색상이 어두운 란()은 신청인이 작성하지 아니하며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                        

───────────────┬───────┬─────────────┬───────────────────

  접수번호                    │접수일시      │승강기안전인증번호        │처리기간                  15일        

───────────────┴───────┴─────────────┴───────────────────

──────┬──────────────────────────┬───────────────────────

  신청인    │상호(법인명)                                        │사업자등록번호                                

            ├──────────────────────────┼───────────────────────

            │대표자                                              │제조업 또는 수입업 등록번호                   

            ├──────────────────────────┼───────────────────────

            │주소                                                │전화번호/팩스번호                             

            ├──────┬───────────────────┴───────────────────────

            │신청인 구분 │ [  ] 제조업자, [  ] 수입업자, [  ] 유지관리업자, [  ] 관리주체, [  ] 기타            

──────┴──────┴───────────────────────────────────────────

──────┬──────────────────────────┬───────────────────────

  승강기    │제품명(승강기의 종류)                               │승강기안전인증번호                            

  안전인증  ├──────────────────────────┼───────────────────────

  내용      │기본모델명                                          │파생모델명(필요시 별지 사용)                  

            ├──────────────────────────┴───────────────────────

            │모델구분                                                                                            

            ├──────────────────────────────────────────────────

            │세부내용(필요시 별지 사용)                                                                          

──────┴──────────────────────────────────────────────────

──────┬──────────────────────────────────────────────────

  설계변경  │[  ]부품의 추가 설치(필요시 별지 사용) :                                                            

  내용      │                                                                                                    

            │                                                                                                    

            │[  ]그 밖의 변경(필요시 별지 사용) :                                                                

──────┴──────────────────────────────────────────────────

   「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제16조제1항에 따라 위와 같이 안전검사의 검사특                 

  례 인정을 신청합니다.                                                                                           

  년      월      일                                                                                              

                                              신청인                      (서명 또는 인)                          

  행정안전부장관                  귀하                                                                            

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

─────┬───────────────────────────────────────────┬───────

  붙임서류│ 1. 승강기 안전성 평가서 사본 1부                                                     │수수료 없음   

          │ 2. 승강기 안전검사기준에 따라 안전검사를 실시할 수 없는 경우 대체할 수 있는 기준 1부 │              

          │ 3. 그 밖에 행정안전부장관이 정하는 기술서류                                          │              

─────┴───────────────────────────────────────────┴───────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  처리절차                                                                                                        

─────────────────────────────────────────────────────────

┌──────┐  ┌───────┐      ┌────────┐  ┌────────┐              ┌──────┐

│신청서 작성 │?│접 수         │?    │확인            │?│승강기안전위원회│?            │결과 통보   │

│            │  │              │      │                │  │심의ㆍ의결 및 결재│              │            │

└──────┘  └───────┘      └────────┘  └────────┘              └──────┘

  신청인            행정안전부              행정안전부            행정안전부                                      

                    (승강기담당부서)          (승강기담당부서)      (승강기담당부서)                                

─────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                     


부칙

['부칙 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.제2조(안전검사의 실시에 관한 특례) 이 고시 시행일 전에 종전의 「승강기 검사 및 관리에 관한 운용요령」 제3조제2항에 따라 한국승강기안전공단 소속 검사인력이 아닌 자를 검사보조자로 활용하는 경우로서 해당 검사인력의 경우에는 제11조제1항의 개정규정에도 불구하고 2019년 12월 31일까지 한국승강기안전공단 소속 검사자 1인과 함께 2인 1조로 하여 정기검사의 출장을 명할 수 있다.제3조(판정기준의 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 종전의 「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 별표 1부터 별표 4까지의 개정규정에도 불구하고 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용할 수 있다.② 제1항에도 불구하고 종전의 완성검사를 받은 날부터 21년이 지나 정밀안전검사를 세 번째 받는 승강기(주택용 엘리베이터는 제외한다)의 경우로서 다음 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치에 관한 정밀안전검사의 판정기준은 별표 4의 개정규정을 따른다.1. 엘리베이터: 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 이탈방지장치(공단으로부터 승강장문 조립체에 대한 부품안전인증에 준하는 안전인증을 받은 승강장문 이탈방지장치에 한정한다), 승강장문 비상가이드, 카문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의 상승과속방지수단, 카의 개문출발방지수단, 브레이크 시스템 및 자동구출운전수단2. 에스컬레이터(무빙워크를 포함한다): 주 브레이크, 보조 브레이크, 과속ㆍ역전방지수단, 스커트 디플렉터, 핸드레일 시스템③ 제2항 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치가 별표 4의 개정규정에 맞지 않은 승강기에 대해 「공동주택관리법」 제2조제1항제7호에 따른 입주자등 또는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 구분소유자의 3분의 2 이상이 종전의 완성검사를 받은 날부터 24년이 지나 네 번째 정밀안전검사를 받을 때까지 해당 승강기부품 또는 장치를 별표 4의 개정규정에 맞게 보완할 것을 서면으로 동의한 경우에는 제2항에 따른 규정을 네 번째 정밀안전검사를 받을 때에 적용할 수 있다.', '부칙 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.제2조(판정기준의 경과조치)  ① 이 고시 시행 전에 종전의 「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용할 수 있다.② 제1항에도 불구하고 종전의 완성검사를 받은 날부터 21년이 지나 정밀안전검사를 세 번째 받는 승강기(주택용 엘리베이터는 제외한다)의 경우로서 다음 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치에 관한 정밀안전검사의 판정기준은 별표 4의 개정규정을 따른다.1. 엘리베이터: 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 이탈방지장치(공단으로부터 제15조에 따른 안전성평가를 받은 승강장문 이탈방지장치에 한정한다), 승강장문 비상가이드, 카문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의 상승과속방지수단, 카의 개문출발방지수단, 브레이크 시스템 및 자동구출운전수단2. 에스컬레이터(무빙워크를 포함한다): 주 브레이크, 보조 브레이크, 과속ㆍ역전방지수단, 스커트 디플렉터, 핸드레일 시스템③ 제2항 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치가 종전 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 별표 4의 개정규정에 맞지 않은 승강기에 대해 「공동주택관리법」 제2조제1항제7호에 따른 입주자등 또는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 구분소유자의 3분의 2 이상이 종전의 완성검사를 받은 날부터 24년이 지나 네 번째 정밀안전검사를 받을 때까지 해당 승강기부품 또는 장치를 별표 4의 개정규정에 맞게 보완할 것을 서면으로 동의한 경우에는 제2항에 따른 규정을 네 번째 정밀안전검사를 받을 때에 적용할 수 있다.④ 제2항 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치를 설치하기 위해 「건축법」 제2조제1항제9호에 따른 대수선을 해야 하는 경우로서 설치가 곤란하다고 행정안전부장관이 인정한 경우에는 그 승강기부품 또는 장치의 설치를 제외(관리주체가 자체점검 추가 실시, 안전관리자의 일상점검결과 기록ㆍ관리 등 자체개선계획서를 공단에 제출한 경우에 한정한다)할 수 있다.⑤ 이 고시 시행 전에 종전의 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제12조제1항제3호에 따라 정밀안전검사를 받고 그 결과가 부칙 제3조제2항 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치가 없어 조건부 합격 통보를 받은 경우 제13조제3항제2호에 따라 그 이행기간을 연장할 수 있다.', '        부칙 제1조(시행일) 이 고시는 2022년 3월 2일부터 시행한다.제2조(판정기준의 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 종전의 「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용할 수 있다.② 제1항에도 불구하고 종전의 완성검사를 받은 날부터 21년이 지나 정밀안전검사를 세 번째 받는 승강기(주택용 엘리베이터는 제외한다)에 대해 다음 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치에 관한 정밀안전검사의 판정기준은 별표 4의 규정을 따른다.1. 엘리베이터: 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 이탈방지장치(공단으로부터 제15조에 따른 안전성평가를 받은 승강장문 이탈방지장치에 한정한다), 승강장문 비상가이드, 카문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의 상승과속방지수단, 카의 문열림출발방지수단, 브레이크 시스템 및 자동구출운전수단2. 에스컬레이터(무빙워크를 포함한다): 주 브레이크, 보조 브레이크, 과속ㆍ역전방지수단, 스커트 디플렉터, 핸드레일 시스템③ 제2항 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치가 종전 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」(행정안전부고시 제2019-29호) 별표 4의 개정규정에 맞지 않은 승강기에 대해 「공동주택관리법」 제2조제1항제7호에 따른 입주자등 또는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 구분소유자의 3분의 2 이상이 종전의 완성검사를 받은 날부터 24년이 지나 네 번째 정밀안전검사를 받을 때까지 해당 승강기부품 또는 장치를 별표 4의 개정규정에 맞게 보완할 것을 서면으로 동의한 경우에는 제2항에 따른 규정을 네 번째 정밀안전검사를 받을 때에 적용할 수 있다.④ 제2항 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치를 설치하기 위해 「건축법」 제2조제1항제9호에 따른 대수선을 해야 하는 경우로서 설치가 곤란하다고 행정안전부장관이 인정한 경우에는 그 승강기부품 또는 장치의 설치를 제외(관리주체가 자체점검 추가 실시, 안전관리자의 일상점검결과 기록ㆍ관리 등 자체개선계획서를 공단에 제출한 경우에 한정한다)할 수 있다.⑤ 이 고시 시행 전에 종전의 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제12조제1항제3호에 따라 정밀안전검사를 받고 그 결과가 부칙 제2조제2항 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치가 없어 조건부 합격 통보를 받은 경우 제13조제3항제2호에 따라 그 이행기간을 연장할 수 있다.', '        부칙 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20190328', '20201231', '20220302', '20230328'] (공포번호: ['2019-29', '2020-73', '2022-16', '2023-17'])