# 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20240806, 시행일자=20240806, 소관부처=행정안전부)
행정규칙번호: 2024-62
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20240806
발령번호: 2024-62
시행일자: 20240806
소관부처: 행정안전부
담당부서기관: 행정안전부(승강기정책과)
현행여부: Y

조문내용:
['   제1장 총칙', '제1조(목적) 이 고시는 「승강기 안전관리법」 제11조부터 제26조까지, 같은 법 시행령 제16조부터 제26조까지 및 같은 법 시행규칙 제11조부터 제45조까지의 규정에서 위임한 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 구체적으로 규정함을 목적으로 한다.', '제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.1. "제조업자"란 「승강기 안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제6조제1항 전단에 따라 승강기안전부품 또는 승강기의 제조업을 하기 위해 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사(이하 "시ㆍ도지사"라 한다)에게 등록한 자를 말한다.2. "수입업자"란 법 제6조제1항 전단에 따라 승강기안전부품 또는 승강기의 수입업을 하기 위해 시ㆍ도지사에게 등록한 자를 말한다.3. "승강기안전부품"이란 「승강기 안전관리법 시행령」(이하 "영"이라 하다) 별표 4에 따른 승강기안전부품을 말한다.4. "다수공장"이란 모델명과 설계 및 기능 등이 같은 승강기안전부품 또는 승강기를 제조(외국에서 제조하는 경우를 포함한다. 이하 같다)하는 공장이 둘 이상인 경우를 말한다.5. "부품안전인증"이란 법 제11조제1항에 따라 승강기안전부품에 대해 모델별로 영 제17조 각 호의 심사 및 시험을 마친 안전인증을 말한다.6. "모델승강기안전인증"이란 법 제17조제1항 전단에 따라 승강기에 대해 모델별로 영 제20조 각 호의 심사 및 시험을 마친 안전인증을 말한다.7. "개별승강기안전인증"이란 법 제17조제1항 후단에 따라 모델이 정해지지 않은 승강기에 대해 승강기별로 영 제20조제1호에 따른 설계심사를 마친 안전인증을 말한다.', '   제2장 부품안전인증 및 승강기안전부품의 정기심사 등', '    제1절 부품안전인증', '제3조(승강기안전부품의 모델 구분 기준의 세부사항) 「승강기 안전관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 별표 4 제1호에 따른 승강기안전부품의 모델 구분 기준의 세부사항은 별표 1과 같다.', '제4조(부품안전인증의 신청 등) ① 승강기안전부품의 제조업자 또는 수입업자는 법 제11조제1항에 따라 부품안전인증을 신청하는 경우에는 규칙 제12조제1항에 따른 부품안전인증 신청서에 다음 각 호의 서류를 추가로 첨부하여 법 제22조에 따른 부품안전인증 업무의 대행기관(이하 "지정인증기관"이라 한다) 또는 법 제55조에 따른 한국승강기안전공단(이하 "공단"이라 한다)에 제출해야 한다.1. 별표 2에 따른 부품안전인증서의 안전관리부품 목록 및 증명자료2. 자체 시험성적서② 공단 또는 지정인증기관(이하 "공단등"이라 한다)은 규칙 제12조제1항에 따른 부품안전인증 신청서를 받은 경우에는 다음 각 호의 순서에 따라 부품안전인증을 해야 한다. 이 경우 해당 심사 또는 시험에서 안전성이 확인되면 다음 절차의 심사 또는 시험을 진행해야 한다.1. 영 제17조제1호에 따른 설계심사(이하 "부품설계심사"라 한다)2. 영 제17조제3호에 따른 공장심사(이하 "부품공장심사"라 한다)3. 영 제17조제2호에 따른 안전성시험(이하 "부품안전성시험"이라 한다)③ 제2항에도 불구하고 신청자의 공장이 해외에 있는 경우로서 출입국이 제한되어 공장심사가 불가능하다고 행정안전부장관이 인정하는 경우 그 사유가 없어질 때까지 공장심사를 보류할 수 있으며, 공단등은 사유가 해소된 경우 즉시 공장심사를 실시하여야 한다.', '제5조(부품안전인증 신청의 보완) ① 공단등은 부품설계심사 또는 부품안전성시험 결과 법 제11조제3항제1호에 따른 승강기안전부품 안전기준(이하 "승강기안전부품 안전기준"이라 한다)에 맞지 않는 경우에는 그 내용을 신청인에게 알려야 한다. 이 경우 부품설계심사로 한정하여 2회만 보완하게 할 수 있으며, 보완기간은 각각 1개월 이내로 한다.② 제1항 후단에 따른 보완을 받은 자는 보완기간 내에 보완된 서류를 공단등에 제출해야 한다.③ 공단등은 제1항 후단에 따른 보완을 받은 자가 정당한 사유 없이 보완기간 내에 보완된 서류를 제출하지 않는 경우에는 부품안전인증의 불가를 신청인에게 알리고, 부품안전인증 업무를 종결처리 할 수 있다.④ 공단등은 부품안전성시험에서 승강기안전부품 안전기준에 맞지 않는 승강기안전부품을 보완하여 3개월 이내에 부품안전인증을 다시 신청한 승강기안전부품의 제조업자 또는 수입업자에 대해서는 부품공장심사를 면제할 수 있다.', '제6조(부품안전인증 신청의 철회) ① 부품안전인증을 신청한 승강기안전부품의 제조업자 또는 수입업자는 부품안전인증 신청의 철회를 요청할 수 있다.② 제1항에 따른 부품안전인증 신청의 철회를 요청받은 공단등은 법 제76조제1항에 따라 납부 받은 수수료를 신청인에게 반환해야 한다. 다만, 부품안전인증 신청 후 이미 진행된 심사 및 시험의 수수료에 대해서는 그렇지 않다.③ 승강기안전부품의 제조업자 또는 수입업자가 부품안전인증 신청의 철회를 요청한 날부터 3개월 이내에 설계를 변경하지 아니하고 부품안전인증을 다시 신청한 경우에는 이미 적합성이 확인된 심사 또는 시험을 면제할 수 있다.', '제7조(부품안전인증의 불가 안내) ① 공단등은 규칙 제12조제1항 또는 제14조제1항에 따라 부품안전인증의 신청 또는 변경신청한 승강기안전부품에 대해 부품안전인증이 불가능한 것으로 판단되는 경우에는 그 사유를 명시하여 부품안전인증의 불가를 신청인에게 알려야 한다.② 공단등은 제1항에 따른 부품안전인증의 불가를 알리는 경우 다음 각 호의 구분에 따른 해당 기관에도 그 내용을 함께 알려야 한다.1. 공단: 지정인증기관2. 지정인증기관: 공단 및 다른 지정인증기관', '제8조(부품공장심사보고서의 작성 등) ① 공단등은 별표 3에 따른 공장심사기준(이하 "공장심사기준"이라 한다)에 따라 부품공장심사를 하고, 별지 제1호서식에 따라 부품공장심사 보고서를 작성해야 한다.② 공단등은 부품공장심사 결과 공장심사기준에 맞지 않는 경우 그 내용(공단 이사장 또는 지정인증기관의 장이 정하는 바에 따른 보완보고서 서식을 포함한다)을 신청인에게 알려야 한다. 이 경우 2회만 보완하게 할 수 있으며, 보완기간은 각각 1개월 이내로 한다.③ 제2항 전단에 따른 내용을 받은 자는 같은 항 후단에 따른 보완기간 내에 보완보고서를 공단등에 제출해야 한다.④ 공단등은 제2항 전단에 따른 내용을 받은 자가 정당한 사유 없이 보완기간 내에 보완보고서를 제출하지 않는 경우에는 부품안전인증의 불가를 신청인에게 알리고, 부품안전인증 업무를 종결처리 할 수 있다.', '제9조(부품공장심사의 생략) 공단등은 부품안전인증을 받은 같은 공장에서 제조하는 같은 종류의 승강기안전부품에 대해 부품안전인증을 신청한 경우에는 부품공장심사를 생략할 수 있다. 이 경우 승강기안전부품의 종류 구분은 규칙 별표 4 제1호에 따른다.', '제10조(다수공장의 등록 및 부품공장심사 등) ① 공단등은 승강기안전부품의 제조업자 또는 수입업자가 다수공장을 등록하고자 하는 경우에는 제8조에 따른 부품공장심사를 공장별로 각각 한다.② 규칙 제14조제1항에 따라 다수공장의 변경신청을 받은 공단등은 같은 조 제2항에 따라 부품공장심사를 해야 한다.', '제11조(부품안전성시험 등) ① 공단등은 부품안전성시험을 한 경우에는 별지 제2호서식에 따라 시험 결과서를 작성해야 하며, 시험 결과서를 신청인에게 발급해야 한다.② 공단등은 부품안전성시험을 함에 있어서 해당 승강기안전부품이 외국에서 제조된 승강기부품을 사용한 경우 그 승강기부품이 승강기안전부품 안전기준에 맞는지를 확인하기 위해 안전성시험을 해야 한다. 다만, 승강기부품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 승강기부품에 대한 안전성시험을 전부 또는 일부 면제할 수 있다.1. 부품안전인증을 받은 경우2. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제5조, 제15조 또는 제23조에 따른 안전인증을 받거나 안전확인신고 또는 공급자적합성확인을 한 경우3. 「산업표준화법」 제15조에 따른 제품의 인증을 받은 경우4. 국제전기기기인증제도(IECEE)에 따라 공인받은 인증기관에서 국제표준(IEC)에 따라 시험하여 발행한 CB인증서(CB시험성적서가 포함되어 있어야 한다. 이하 같다)를 제출한 경우③ 공단등은 시료 또는 시험설비가 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 부품안전성시험을 해당 승강기안전부품을 제조하는 공장에서 할 수 있다. 다만, 공단 또는 공장에서 안전성시험을 할 수 없는 경우 시험장소를 따로 정할 수 있다.1. 시료가 중량이거나 대형이어서 공단등으로 운반이 곤란한 경우2. 부품안전성시험에 맞는 시험설비를 해당 공장만 보유하고 있는 경우④ 승강기안전부품 중 2개 종 이상의 기능이 하나로 결합되어 설계된 융ㆍ복합기능의 승강기안전부품은 각각의 기능에 대한 기준을 적용하여 시험한다.⑤ 옵션기능 선택에 따라 소비전력 또는 별표 2에 따른 안전관리부품이 바뀌는 승강기안전부품에 대한 부품안전성시험을 할 때에는 선택 가능한 모든 옵션기능을 장착한 상태로 전력이 가장 많이 소비되는 조건(소비전력이 바뀌는 전기용품으로 한정한다. 이하 같다)에서 부품안전성시험을 한다.⑥ 다수공장에서 제조하는 같은 승강기안전부품을 하나로 통합하여 부품안전인증을 신청한 경우 그 신청을 받은 공단등은 공장별로 시료를 요구할 수 있다. 다만, 별지 제3호서식의 동일시료 증명 확인서를 받은 경우 시료의 수는 규칙 제12조제2항에 따른다.⑦ 규칙 제14조제1항에 따라 다수공장을 변경신청 한 경우에는 시료의 제출은 생략한다. 다만, 공단등은 승강기안전부품의 안전성 확인을 위해 별도의 확인이 필요하다고 인정하는 경우에는 시료의 제출을 요구할 수 있다.', '제12조(CB인증서의 인정) ① 국제전기기기인증제도에 따라 공인받은 인증기관에서 발행한 CB인증서로 부품안전성시험의 일부를 면제하는 경우에는 다음 각 호의 것을 충족해야 한다.1. 국제전기기기인증제도에 따른 국내외 공인인증기관에서 발행한 CB 인증서일 것2. CB인증서에 기재된 모델명과 승강기안전부품을 구성하는 승강기부품(이하 "구성부품"이라 한다) 목록 및 제출된 시료의 모델명과 구성부품 목록이 같을 것3. CB인증서 발급일이 제출일 이전 3년 이내일 것② CB인증서 제출 시 부품안전성시험의 일부를 면제할 수 있는 시험 항목은 다음 각 호와 같다.1. 승강기안전부품 안전기준에서 규정하고 있는 시험 항목과 같은 시험 항목2. 승강기안전부품의 구성부품에 대해 승강기안전부품 안전기준에서 규정하고 있는 시험방법을 적용한 시험 항목과 같은 시험 항목', '제13조(제조업자 또는 수입업자 시험결과의 인정 등) ① 규칙 제19조제1항에 따른 승강기안전부품의 제조업자 또는 수입업자로서 부품안전성시험을 면제 받으려는 자는 공단에 별지 제4호서식의 승강기안전부품 제조업자 또는 수입업자의 시험소 신고서를 제출해야 하며, 공단은 신고서(신고서 제출자의 시험결과를 포함한다. 이하 같다)가 맞는 것임을 확인해야 한다.② 공단은 제1항에 따른 신고서의 확인 업무를 수행함에 있어 공인시험기관 또는 국제전기기기인증제도에 따라 지정된 시험소의 지정범위 등 공인된 사항의 문서 확인, 승강기안전부품 안전기준에 따른 시험 능력에 대한 확인 등 최소한의 절차를 정하여 운영해야 하며, 관련 규정 및 제도 운영에 관한 제반 사항을 행정안전부장관에게 보고해야 한다.③ 제1항에 따른 신고서의 내용을 변경하려는 자는 변경 내용에 관한 서류를 공단에 제출해야 하며, 공단은 제출된 서류를 검토하여 맞는 경우 그 내용을 변경하여 관리해야 한다.', '제14조(부품안전인증 번호의 부여기준) ① 부품안전인증 번호의 부여기준은 별표 4와 같다.② 공단등은 부품안전인증을 신청한 승강기안전부품의 제조업자 또는 수입업자가 부품안전인증 번호의 사전 부여를 요청하는 경우 부품안전인증 예정번호를 알려 줄 수 있다. 다만, 예정번호를 받은 신청인은 부품안전인증서를 발급 받기 전에 그 예정번호를 표시한 승강기안전부품을 판매해서는 안 된다.', '제15조(다수공장의 부품안전인증서 발급) ① 규칙 제12조제5항에 따라 부품안전인증서를 발급하는 경우에는 신청된 다수공장을 포함하여 발급한다.② 제1항에 따른 부품안전인증서를 발급하는 경우 별표 4에 따른 부품안전인증 번호는 대표적인 공장이 위치하고 있는 지역구분의 코드로 부여한다.', '제16조(부품안전인증의 사실확인서 발급) ① 부품안전인증을 받은 승강기안전부품을 외국으로 수출하려는 제조업자가 해당 승강기안전부품에 대해 부품안전인증을 위한 시험결과서의 발급 사실을 확인 받고자 하는 경우에는 별지 제5호서식에 따른 사실확인 신청서를 공단등에 제출해야 한다.② 공단등은 제1항에 따른 신청서가 맞는 경우에는 별지 제6호서식에 따른 사실확인서를 발급해야 한다.', '제17조(승강기안전부품의 세관장확인물품의 확인) ① 부품안전인증을 받은 승강기안전부품의 수입업자는 수입통관을 위해 필요한 경우 별지 제7호서식의 승강기안전부품의 세관장확인물품 확인 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 관세청 전자통관시스템을 통해 공단등에 제출할 수 있다. 다만, 법 제12조제6호에 따라 일회성으로 수입한 승강기안전부품을 부품공장심사 없이 안전성을 확인한 경우에는 세관장확인물품 대상에서 제외한다.1. 제품의 설명서(사진을 포함한다. 이하 같다)2. 부품안전인증을 받은 승강기안전부품과 같은 모델임을 증명하는 서류3. 관세청 전자통관시스템에서 요청하는 서류② 제1항 본문에 따른 확인 신청서를 받은 공단등은 지체 없이 이를 확인하여 부품안전인증 여부를 관세청 전자통관시스템에 등록해야 한다.', '제18조(부품안전인증서의 변경) ① 규칙 제14조제1항에 따른 부품안전인증 변경신청서에 첨부된 증명서류를 받은 공단등은 증명서류에 따른 변경 사항에 대해 부품설계심사, 부품공장심사 또는 부품안전성시험을 하고, 승강기안전부품 안전기준 또는 공장심사기준에 맞는 경우에는 변경된 부품안전인증서를 발급해야 한다.② 공단등은 제1항에 따른 변경된 부품안전인증서를 발급하는 경우에는 기존에 발급된 부품안전인증서 원본을 회수해야 한다. 다만, 제조업자 또는 수입업자가 부품안전인증서 원본을 분실 또는 훼손하여 회수할 수 없는 경우에는 대표자의 직인이 날인된 분실사유서 또는 훼손사유서로 갈음할 수 있다.', '제19조(부품안전인증의 승계) ① 부품안전인증을 받은 자가 그 사업을 양도하거나 사망한 경우에는 양수인이나 상속인은 부품안전인증을 받은 자의 지위를 승계할 수 있다.② 제1항에 따라 부품안전인증을 받은 승강기안전부품의 제조업을 양수하여 대표자를 변경하고자 할 때에는 그 사업의 전부(그 사업에 필요한 제조설비, 검사설비 등을 포함한다. 이하 같다)를 양수받아야 한다.', '제20조(일회성 수입ㆍ제조 승강기안전부품의 확인) 공단은 법 제12조제6호에 따라 일회성으로 수입하거나 제조하는 승강기안전부품에 대해 규칙 제17조제1항에 따른 부품안전인증 면제신청서를 받은 경우에는 실제 통관되거나 출고되는 물량과 부품안전인증 면제신청서에 기록된 통관 또는 출고물량이 일치하는지를 확인해야 한다.', '    제2절 승강기안전부품의 정기심사 및 자체심사', '제21조(승강기안전부품의 정기심사 신청 등) ① 부품안전인증을 받은 제조업자 또는 수입업자는 영 제19조제1항에 따른 정기심사(이하 "부품정기심사"라 한다)의 심사주기 도래일 45일 이전에 규칙 제22조제1항에 따른 부품정기심사 신청서를 공단등에 제출해야 한다. 다만, 부품정기심사의 심사주기 도래일 이전에 제조 또는 수입 중단 등의 사유로 해당 부품안전인증서를 반납하는 문서를 공단등에 제출한 경우에는 그렇지 않다.② 부품정기심사를 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표를 관계인에게 내보여야하며, 출입 시에는 성명ㆍ출입시간ㆍ출입목적 등이 표시된 문서를 관계인에게 주어야 한다.③ 부품안전성시험을 하는 경우에는 기본모델별로 1개의 시료를 채취하여 심사하는 것을 원칙으로 하되, 공단 이사장 또는 지정인증기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 시료를 추가하여 심사할 수 있다. 다만, 수입가격 또는 소비자가격이 1천만원 이상의 승강기안전부품으로서 부품안전성시험 시 제조업자 또는 수입업자에게 미치는 경제적 부담이 매우 크다고 인정되는 경우에는 사안별로 행정안전부장관과 협의하여 별도의 심사방법을 적용할 수 있다.④ 공단등은 부품정기심사를 마치면 부품정기심사 결과를 신청인에게 알려야 한다.⑤ 공단등은 부품정기심사 대상인 승강기안전부품과 영 별표 4의 구분에 따라 같은 종류로 인정되는 승강기안전부품에 대해 여러 개의 부품안전인증을 받은 제조업자 또는 수입업자로부터 부품정기심사를 신청받은 경우 해당 연도에 부품정기심사의 심사주기가 도래하는 여러 개의 부품안전인증에 대한 부품공장심사를 1회의 부품공장심사로 갈음할 수 있다.', '제22조(다수공장의 승강기안전부품 정기심사) ① 공단등은 다수공장에 대해 부품정기심사를 하는 경우에는 해당 부품안전인증서에 기재된 모든 공장에 대해 부품정기심사를 한다. 다만, 기재된 다수공장이 같은 종류의 여러 개의 승강기안전부품에 대한 부품안전인증을 별도 유지하고 있는 경우에는 부품정기심사를 동시에 할 수 있다.② 부품안전성시험을 하는 경우에는 대표공장 또는 다수공장 중 1개 공장을 선정하고 가장 대표적인 1개 모델을 채취하여 심사하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공단 이사장 또는 지정인증기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 시료를 추가하여 심사할 수 있다.', '제23조(승강기안전부품의 안전성에 대한 자체심사의 기준) ① 규칙 제23조에 따른 승강기안전부품의 안전성에 대한 자체심사의 기준은 별표 5와 같다.② 승강기안전부품의 제조업자 또는 수입업자(해당 승강기안전부품을 제조하는 자에게 대행하는 경우를 포함한다. 이하 제24조에서 같다)는 별표 5에 따라 원자재심사, 공정심사 및 제품심사 등에 대한 자체심사 규정을 정해야 한다.③ 제2항에 따른 시험 방법 등의 자체심사 규정은 승강기안전부품 안전기준 이상으로 규정해야 한다.', '제24조(승강기안전부품의 안전성에 대한 자체심사의 방법) 제23조에 따른 자체심사의 방법은 다음 각 호와 같다.1. 원자재심사는 해당 승강기안전부품의 주요 구성부품 심사항목에 대해 자체규정을 정하고 그에 따라 심사해야 한다. 다만, 자체규정에 맞는 공급자의 검사성적서 등을 비치한 경우에는 자체심사를 한 것으로 갈음할 수 있다.2. 공정심사는 최소한 별표 5 제2호의 심사항목을 자체규정에 따라 심사해야 한다.3. 제품심사는 제품별로 별표 5 제3호의 심사항목별 및 심사주기별로 자체규정에 따라 심사해야 하며, 승강기안전부품의 주요 재질 또는 구성부품, 설계ㆍ제조방법 또는 제조설비를 변경한 경우에는 해당 승강기안전부품의 모델에 대해 전 심사항목을 심사해야 한다. 다만, 원자재심사 또는 공정심사의 심사항목과 중복되는 경우에는 그 심사항목의 시험을 생략할 수 있다.', '   제3장 승강기안전인증 및 승강기의 정기심사 등', '    제1절 모델승강기안전인증', '제25조(승강기의 모델 구분 기준의 세부사항) 규칙 별표 4 제2호에 따른 승강기의 모델 구분 기준의 세부사항은 별표 6과 같다.', '제26조(모델승강기안전인증의 신청 등) ① 승강기의 제조업자 또는 수입업자는 법 제17조제1항 본문에 따라 모델승강기안전인증을 신청하는 경우에는 규칙 제27조제1항에 따른 모델승강기안전인증 신청서에 다음 각 호의 서류를 추가로 첨부하여 공단에 제출해야 한다.1. 별표 7에 따른 승강기안전인증서의 안전관리부품 목록 및 증명자료2. 자체 시험성적서② 공단은 규칙 제27조제1항에 따른 모델승강기안전인증 신청서를 받은 경우에는 다음 각 호의 순서에 따라 모델승강기안전인증을 해야 한다. 이 경우 해당 심사 또는 시험에서 안전성이 확인되면 다음 절차의 심사 또는 시험을 진행해야 한다.1. 영 제20조제1호에 따른 설계심사(이하 "승강기설계심사"라 한다)2. 영 제20조제3호에 따른 공장심사(이하 "승강기공장심사"라 한다)3. 영 제20조제2호에 따른 안전성시험(이하 "승강기안전성시험"이라 한다)③ 제2항에도 불구하고 신청자의 공장이 해외에 있는 경우로서 출입국이 제한되어 공장심사가 불가능하다고 행정안전부장관이 인정하는 경우 그 사유가 없어질 때까지 공장심사를 보류할 수 있으며, 공단은 사유가 해소된 경우 즉시 공장심사를 실시하여야 한다.', '제27조(모델승강기안전인증 신청의 보완) ① 공단은 승강기설계심사 또는 승강기안전성시험 결과 법 제17조제3항제1호에 따른 승강기 안전기준(이하 "승강기 안전기준"이라 한다)에 맞지 않는 경우에는 그 내용을 신청인에게 알려야 한다. 이 경우 승강기설계심사로 한정하여 2회만 보완하게 할 수 있으며, 보완기간은 각각 1개월 이내로 한다.② 제1항 후단에 따른 보완을 받은 자는 보완기간 내에 보완된 서류를 공단에 제출해야 한다.③ 공단은 제1항 후단에 따른 보완을 받은 자가 정당한 사유 없이 보완기간 내에 보완된 서류를 제출하지 않는 경우에는 모델승강기안전인증의 불가를 신청인에게 알리고, 승강기안전인증 업무를 종결처리 할 수 있다.④ 공단은 승강기안전성시험에서 승강기 안전기준에 맞지 않는 승강기를 보완하여 3개월 이내에 모델승강기안전인증을 다시 신청한 승강기의 제조업자 또는 수입업자에 대해서는 승강기공장심사를 면제할 수 있다.', '제28조(모델승강기안전인증 신청의 철회) ① 모델승강기안전인증을 신청한 승강기의 제조업자 또는 수입업자는 모델승강기안전인증 신청의 철회를 요청할 수 있다.② 제1항에 따른 모델승강기안전인증 신청의 철회를 요청받은 공단은 법 제76조제1항에 따라 납부 받은 수수료를 신청인에게 반환해야 한다. 다만, 모델승강기안전인증 신청 후 이미 진행된 심사 및 시험의 수수료에 대해서는 그렇지 않다.③ 승강기의 제조업자 또는 수입업자가 모델승강기안전인증 신청의 철회를 요청한 날부터 3개월 이내에 설계를 변경하지 아니하고 모델승강기안전인증을 다시 신청한 경우에는 이미 적합성이 확인된 심사 또는 시험을 면제할 수 있다.', '제29조(모델승강기안전인증의 불가 안내) 공단은 규칙 제27조제1항 또는 제30조제1항에 따른 모델승강기안전인증의 신청 또는 변경신청한 승강기에 대해 모델승강기안전인증이 불가능한 것으로 판단되는 경우에는 그 사유를 명시하여 모델승강기안전인증의 불가를 신청인에게 알려야 한다.', '제30조(승강기공장심사보고서의 작성 등) ① 공단은 공장심사기준에 따라 승강기공장심사를 하고, 별지 제1호서식에 따라 승강기공장심사 보고서를 작성해야 한다.② 공단은 승강기공장심사 결과 공장심사기준에 맞지 않는 경우 그 내용(공단 이사장이 정하는 바에 따른 보완보고서 서식을 포함한다)을 신청인에게 알려야 한다. 이 경우 2회만 보완하게 할 수 있으며, 보완기간은 각각 1개월 이내로 한다.③ 제2항 전단에 따른 내용을 받은 자는 같은 항 후단에 따른 보완기간 내에 보완보고서를 공단에 제출해야 한다.④ 공단은 제2항 전단에 따른 내용을 받은 자가 정당한 사유 없이 보완기간 내에 보완보고서를 제출하지 않는 경우에는 모델승강기안전인증의 불가를 신청인에게 알리고 모델승강기안전인증 업무를 종결처리 할 수 있다.', '제31조(승강기공장심사의 생략) 공단은 모델승강기안전인증을 받은 같은 공장에서 제조하는 같은 종류의 승강기에 대해 모델승강기안전인증을 신청한 경우에는 승강기공장심사를 생략할 수 있다. 이 경우 승강기의 종류 구분은 규칙 별표 4 제3호에 따른다.', '제32조(다수공장의 등록 및 승강기공장심사 등) ① 공단은 승강기의 제조업자 또는 수입업자가 다수공장을 등록하고자 하는 경우에는 제30조에 따른 승강기공장심사를 공장별로 각각 한다.② 규칙 제30조제1항에 따라 다수공장의 변경신청을 받은 공단은 같은 조 제2항제1호에 따라 승강기공장심사를 해야 한다.', '제33조(승강기안전성시험 등) ① 공단은 승강기안전성시험을 한 경우에는 별지 제8호서식에 따라 시험 결과서를 작성해야 하며, 그 시험 결과서를 신청인에게 발급해야 한다.② 공단은 승강기안전성시험을 함에 있어서 해당 승강기가 외국에서 제조된 승강기부품을 사용한 경우 그 승강기부품이 승강기 안전기준에 맞는지를 확인하기 위해 안전성시험을 해야 한다. 다만, 승강기부품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 승강기부품에 대한 안전성시험을 전부 또는 일부 면제할 수 있다.1. 부품안전인증 또는 모델승강기안전인증을 받은 경우2. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제5조, 제15조 또는 제23조에 따른 안전인증을 받거나 안전확인신고 또는 공급자적합성확인을 한 경우3. 「산업표준화법」 제15조에 따른 제품의 인증을 받은 경우4. 국제전기기기인증제도에 따라 공인받은 인증기관에서 국제표준에 따라 시험하여 발행한 CB인증서를 제출한 경우③ 공단은 시료 또는 시험설비가 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 승강기안전성시험을 해당 승강기를 제조하는 공장에서 할 수 있다. 다만, 공단 또는 공장에서 안전성시험을 할 수 없는 경우 시험장소를 따로 정할 수 있다.1. 시료가 중량이거나 대형이어서 공단으로 운반이 곤란한 경우2. 승강기안전성시험에 맞는 시험설비를 해당 공장만 보유하고 있는 경우④ 승강기 중 2개 종 이상의 기능이 하나로 결합되어 설계된 융ㆍ복합기능의 승강기는 각각의 기능에 대한 기준을 적용하여 시험한다.⑤ 옵션기능 선택에 따라 소비전력 또는 별표 8에 따른 안전관리부품이 바뀌는 승강기에 대한 승강기안전성시험을 할 때에는 선택 가능한 모든 옵션기능을 장착한 상태로 전력이 가장 많이 소비되는 조건에서 승강기안전성시험을 한다.⑥ 다수공장에서 제조하는 같은 승강기를 하나로 통합하여 모델승강기안전인증 신청한 경우 그 신청을 받은 공단은 공장별로 시료를 요구할 수 있다. 다만, 별지 제3호서식의 동일시료 증명 확인서를 받은 경우 시료의 수는 규칙 제27조제2항에 따른다.⑦ 규칙 제30조제1항에 따라 다수공장을 변경신청 한 경우에는 시료의 제출은 생략한다. 다만, 공단은 승강기의 안전성 확인을 위해 별도의 확인이 필요하다고 인정하는 경우에는 시료의 제출을 요구할 수 있다.', '제34조(CB인증서의 인정) ① 국제전기기기인증제도에 따라 공인받은 인증기관에서 발행한 CB인증서로 승강기안전성시험의 일부를 면제하는 경우에는 다음 각 호의 것을 충족해야 한다.1. 국제전기기기인증제도에 따른 국내외 공인인증기관에서 발행한 CB 인증서일 것2. CB인증서에 기재된 모델명과 구성부품 목록 및 제출된 시료의 모델명과 구성부품 목록이 같을 것3. CB인증서 발급일이 제출일 이전 3년 이내일 것② CB인증서 제출 시 승강기안전성시험의 일부를 면제할 수 있는 시험 항목은 다음 각 호와 같다.1. 승강기 안전기준에서 규정하고 있는 시험 항목과 같은 시험 항목2. 승강기의 구성부품에 대해 해당 승강기 안전기준에서 규정하고 있는 시험방법을 적용한 시험 항목과 같은 시험 항목', '제35조(제조업자 또는 수입업자 시험결과의 인정 등) ① 규칙 제35조제1항에 따른 승강기의 제조업자 또는 수입업자로서 승강기안전성시험을 면제 받으려는 자는 공단에 별지 제9호서식의 승강기 제조업자 또는 수입업자의 시험소 신고서를 제출해야 하며, 공단은 신고서가 맞는 것임을 확인해야 한다.② 공단은 제1항에 따른 신고서의 확인 업무를 수행함에 있어 공인시험기관 또는 국제전기기기인증제도에 따라 지정된 시험소의 지정범위 등 공인된 사항의 문서 확인, 승강기 안전기준에 따른 시험 능력에 대한 확인 등 최소한의 절차를 정하여 운영해야 하며, 관련 규정 및 제도 운영에 관한 제반 사항을 행정안전부장관에게 보고해야 한다.③ 제1항에 따른 신고서의 내용을 변경하려는 자는 변경 내용에 관한 서류를 공단에 제출해야 하며, 공단은 제출된 서류를 검토하여 맞는 경우 그 내용을 변경하여 관리해야 한다.', '제35조의2(공동 설계 승강기의 안전기준 확인 등) ① 규칙 제36조의2에 따른 법인ㆍ단체가 법 제17조제1항 본문에 따른 승강기에 대하여 공동으로 설계한 내용이 승강기 안전기준에 맞는 것임을 확인 받으려는 경우에는 별지 제10호서식의 공동 설계 승강기설계심사 신청서(전자문서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 공단에 제출해야 한다.1. 사업자등록증 사본2. 승강기에 대한 설명서3. 승강기안전부품의 목록4. 영 제20조제1호에 따른 기술도서② 공단은 제1항에 따른 공동 설계 승강기설계심사 신청서를 받은 경우에는 제26조부터 제28조까지의 규정을 준용하여 승강기설계심사를 실시해야 한다.③ 공단은 제2항에 따른 승강기설계심사를 마친 후에는 제1항에 따라 신청서를 제출한 신청인에게 별지 제11호서식의 공동 설계 승강기설계심사 결과서를 발급해야 한다.④ 규칙 제36조의2에 따른 법인ㆍ단체에 소속된 제조ㆍ수입업자로서 법 제18조제6호의2에 따라 모델승강기안전인증 설계심사 면제 확인을 받으려는 자는 별지 제12호서식의 모델승강기 안전인증 설계심사 면제신청서(전자문서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 공단에 제출해야 한다.1. 사업자등록증 사본2. 규칙 제36조의2에 따른 단체의 소속을 증명하는 서류3. 규칙 제36조의2에 따른 단체의 공동 설계 승강기설계심사 결과서4. 승강기안전부품의 목록5. 영 제20조제1호에 따른 기술도서⑤ 공단은 제4항에 따른 서류가 제1항에 따른 설계 내용과 동일한지 확인되면 규칙 별지 제17호서식의 승강기안전인증 면제확인서를 신청인에게 발급해야 한다.', '제36조(모델승강기안전인증 번호의 부여기준) ① 모델승강기안전인증 번호의 부여기준은 별표 4와 같다.② 공단은 모델승강기안전인증을 신청한 승강기의 제조업자 또는 수입업자가 모델승강기안전인증 번호의 사전 부여를 원하는 경우 모델승강기안전인증 예정번호를 알려 줄 수 있다. 다만, 예정번호를 받은 신청인은 승강기안전인증서를 발급 받기 전에 그 예정번호를 표시한 승강기를 판매ㆍ설치해서는 안 된다.', '제37조(다수공장의 승강기안전인증서 발급) ① 규칙 제27조제5항 및 제28조제4항에 따라 승강기안전인증서를 발급하는 경우에는 신청된 다수공장을 포함하여 발급한다.② 제1항에 따른 승강기안전인증서를 발급하는 경우 별표 4에 따른 모델승강기안전인증 번호는 대표적인 공장이 위치하고 있는 지역구분의 코드로 부여한다.', '제38조(모델승강기안전인증의 사실확인서 발급) ① 모델승강기안전인증을 받은 승강기를 외국으로 수출하려는 제조업자가 해당 승강기에 대해 모델승강기안전인증을 위한 시험결과서의 발급 사실을 확인 받고자 하는 경우에는 별지 제5호서식의 사실확인 신청서를 공단에 제출해야 한다.② 공단은 제1항에 따른 신청서가 맞는 경우에는 별지 제6호서식에 따른 사실확인서를 발급해야 한다.', '제39조(승강기의 세관장확인물품의 확인) ① 모델승강기안전인증을 받은 승강기의 수입업자는 수입통관을 위해 필요한 경우 별지 제13호서식의 승강기의 세관장확인물품 확인 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 관세청 전자통관시스템을 통해 공단에 제출할 수 있다. 다만, 법 제18조제6호에 따라 일회성으로 수입한 승강기를 승강기공장심사 없이 안전성을 확인한 경우에는 세관장확인물품 대상에서 제외한다.1. 제품의 설명서2. 모델승강기안전인증을 받은 승강기와 같은 모델임을 증명하는 서류3. 관세청 전자통관시스템에서 요청하는 서류② 제1항 본문에 따른 확인 신청서를 받은 공단은 지체 없이 이를 확인하여 모델승강기안전인증 여부를 관세청 전자통관시스템에 등록해야 한다.', '제40조(모델승강기안전인증을 받은 승강기안전인증서의 변경) ① 규칙 제30조제1항에 따른 승강기안전인증 변경신청서에 첨부된 증명서류를 받은 공단은 증명서류에 따른 변경 사항에 대해 승강기설계심사, 승강기공장심사 또는 승강기안전성시험을 하고, 승강기 안전기준 또는 공장심사기준에 맞는 경우에는 변경된 승강기안전인증서를 발급해야 한다.② 공단은 제1항에 따른 변경된 승강기안전인증서를 발급하는 경우에는 기존에 발급된 승강기안전인증서 원본을 회수해야 한다. 다만, 제조업자 또는 수입업자가 승강기안전인증서 원본을 분실 또는 훼손하여 회수할 수 없는 경우에는 대표자의 직인이 날인된 분실사유서 또는 훼손사유서로 갈음할 수 있다.', '제41조(모델승강기안전인증의 승계) ① 모델승강기안전인증을 받은 자가 그 사업을 양도하거나 사망한 경우에는 양수인이나 상속인은 모델승강기안전인증을 받은 자의 지위를 승계할 수 있다.② 제1항에 따라 모델승강기안전인증을 받은 승강기의 제조업을 양수하여 대표자를 변경하고자 할 때에는 그 사업의 전부를 양수받아야 한다.', '제42조(일회성 수입ㆍ제조 승강기의 확인) 공단은 법 제18조제6호에 따라 일회성으로 수입하거나 제조하는 승강기에 대해 규칙 제33조제1항에 따른 승강기안전인증 면제신청서를 받은 경우에는 실제 통관되거나 출고되는 물량과 승강기안전인증 면제신청서에 기록된 통관 또는 출고물량이 일치하는지를 확인해야 한다.', '    제2절 승강기의 정기심사 및 자체심사', '제43조(승강기의 정기심사 신청 등) ① 모델승강기안전인증을 받은 승강기의 제조업자 또는 수입업자는 영 제22조제1항에 따른 정기심사(이하 "승강기정기심사"라 한다)의 심사주기 도래일 90일 이전에 규칙 제38조제1항에 따른 승강기정기심사 신청서를 공단에 제출해야 한다. 다만, 승강기정기심사의 심사주기 도래일 이전에 제조 또는 수입 중단 등의 사유로 해당 승강기안전인증서를 반납하는 문서를 공단에 제출한 경우에는 그렇지 않다.② 승강기정기심사를 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표를 관계인에게 내보여야 하며, 출입 시에는 성명ㆍ출입시간ㆍ출입목적 등이 표시된 문서를 관계인에게 내주어야 한다.③ 승강기안전성시험을 하는 경우에는 기본모델별로 1개의 시료를 채취하여 심사하는 것을 원칙으로 하되, 공단 이사장이 필요하다고 인정하는 경우에는 시료를 추가하여 심사를 할 수 있다. 다만, 수입가격 또는 소비자가격이 1천만원 이상의 승강기부품으로서 승강기안전성시험 시 제조업자 또는 수입업자에게 미치는 경제적 부담이 매우 크다고 인정되는 경우에는 사안별로 행정안전부장관과 협의하여 별도의 심사방법을 적용할 수 있다.④ 공단은 승강기정기심사를 마치면 승강기정기심사 결과를 신청인에게 알려야 한다.⑤ 공단은 승강기정기심사 대상인 승강기와 규칙 별표 1의 승강기의 세부종류 구분에 따라 같은 종류로 인정되는 승강기에 대해 여러 개의 모델승강기안전인증을 받은 제조업자 또는 수입업자로부터 승강기정기심사를 신청받은 경우 해당 연도에 승강기정기심사의 심사주기가 도래하는 여러 개의 승강기안전인증에 대한 승강기공장심사를 1회의 승강기공장심사로 갈음할 수 있다.', '제44조(다수공장의 승강기정기심사) ① 공단은 다수공장에 대해 승강기정기심사를 실시하는 경우에는 해당 승강기안전인증서에 기재된 모든 공장에 대해 승강기정기심사를 한다. 다만, 기재된 다수공장이 같은 종류의 여러 개의 승강기에 대한 모델승강기안전인증을 별도 유지하고 있는 경우에는 승강기정기심사를 동시에 할 수 있다.② 승강기안전성시험을 하는 경우에는 대표공장 또는 다수공장 중 1개 공장을 선정하고 가장 대표적인 1개 모델을 채취하여 심사하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공단 이사장이 필요하다고 인정하는 경우에는 시료를 추가하여 심사할 수 있다.', '제45조(승강기의 안전성에 대한 자체심사의 기준) ① 규칙 제39조에 따른 승강기의 안전성에 대한 자체심사의 기준은 별표 8과 같다.② 승강기의 제조업자 또는 수입업자(해당 승강기를 제조하는 자에게 대행하는 경우를 포함한다. 이하 제46조에서 같다)는 별표 8에 따라 원자재심사, 공정심사 및 제품심사 등에 대한 자체심사 규정을 정해야 한다.③ 제2항에 따른 시험 방법 등의 자체심사 규정은 승강기 안전기준 이상으로 규정해야 한다.', '제46조(승강기의 안전성에 대한 자체심사의 방법) 제45조에 따른 자체심사의 방법은 다음 각 호와 같다.1. 원자재심사는 해당 승강기의 주요 구성부품 심사항목에 대해 자체규정을 정하고 그에 따라 심사해야 한다. 다만, 자체규정에 맞는 공급자의 검사성적서 등을 비치한 경우에는 자체심사를 한 것으로 갈음할 수 있다.2. 공정심사는 최소한 별표 8 제2호의 심사항목을 자체규정에 따라 심사해야 한다.3. 제품심사는 제품별로 별표 8 제3호의 심사항목별 및 심사주기별로 자체규정에 따라 심사해야 하고, 승강기의 주요 재질 또는 구성부품, 설계ㆍ제조방법 또는 제조설비를 변경한 경우에는 해당 승강기의 모델에 대해 전 심사항목을 심사해야 한다. 다만, 원자재심사 또는 공정심사의 심사항목과 중복되는 경우에는 그 심사항목의 시험을 생략할 수 있다.', '    제3절 개별승강기안전인증', '제47조(개별승강기안전인증의 신청) 승강기의 제조업자 또는 수입업자는 법 제17조제1항 단서에 따라 개별승강기안전인증을 신청하는 경우에는 규칙 제28조제1항에 따른 개별승강기안전인증 신청서에 다음 각 호의 서류를 추가로 첨부하여 공단에 제출해야 한다.1. 별표 7에 따른 승강기안전인증서의 안전관리부품 목록 및 증명자료2. 자체 시험성적서', '제48조(개별승강기안전인증 신청의 보완) ① 공단은 개별승강기안전인증을 위한 승강기설계심사 결과 승강기 안전기준에 맞지 않는 경우에는 그 내용을 신청인에게 알려야 한다. 이 경우 2회만 보완하게 할 수 있으며, 보완기간은 각각 1개월 이내로 한다.② 제1항 후단에 따른 보완을 받은 자는 보완기간 내에 공단에 보완된 서류를 제출해야 한다. 이 경우 공단은 보완된 서류를 제출받은 날부터 20일 이내에 승강기 안전기준에 맞는지 확인하여 그 결과를 신청인에게 알려야 한다.③ 공단은 제1항 후단에 따른 보완을 받은 자가 정당한 사유 없이 보완기간 내에 보완된 서류를 제출하지 않는 경우에는 불합격 결과를 신청인에게 알리고 개별승강기안전인증 업무를 종결처리 할 수 있다.', '제48조의2(개별승강기안전인증 신청의 철회) ① 개별승강기안전인증을 신청한 승강기의 제조업자 또는 수입업자는 개별승강기안전인증 신청의 철회를 요청할 수 있다.② 제1항에 따른 개별승강기안전인증 신청의 철회를 요청받은 공단등은 법 제76조제1항에 따라 납부 받은 수수료를 신청인에게 반환해야 한다. 다만, 개별승강기안전인증 신청 후 이미 진행된 심사의 수수료에 대해서는 그렇지 않다.', '제49조(개별승강기안전인증의 불가 안내) 공단은 규칙 제28조제1항 또는 제30조제1항에 따라 개별승강기안전인증의 신청 또는 변경신청한 승강기에 대해 개별승강기안전인증이 불가능한 것으로 판단되는 경우에는 그 사유를 명시하여 개별승강기안전인증의 불가를 신청인에게 알려야 한다.', '제50조(개별승강기안전인증 번호의 부여기준) ① 개별승강기안전인증 번호의 부여기준은 별표 4와 같다.② 공단은 개별승강기안전인증을 신청한 승강기의 제조업자 또는 수입업자가 개별승강기안전인증 번호의 사전 부여를 원하는 경우 개별승강기안전인증 예정번호를 알려 줄 수 있다. 다만, 예정번호를 받은 신청인은 승강기안전인증서를 발급 받기 전에 그 예정번호를 표시한 승강기를 판매ㆍ설치해서는 안 된다.', '제51조(승강기의 세관장확인물품의 확인) ① 개별승강기안전인증을 받은 승강기의 수입업자는 수입통관을 위해 필요한 경우 별지 제13호서식의 승강기의 세관장확인물품 확인 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 관세청 전자통관시스템을 통해 공단에 제출할 수 있다.1. 제품의 설명서2. 개별승강기안전인증을 받은 승강기와 같은 승강기임을 증명하는 서류3. 관세청 전자통관시스템에서 요청하는 서류② 제1항에 따른 확인 신청서를 받은 공단은 지체 없이 이를 확인하여 개별승강기안전인증 여부를 관세청 전자통관시스템에 등록해야 한다.', '제52조(개별승강기안전인증을 받은 승강기안전인증서의 변경) ① 규칙 제30조제1항에 따른 승강기안전인증 변경신청서에 첨부된 증명서류를 받은 공단은 증명서류에 따른 변경 사항에 대해 승강기설계심사 결과 승강기 안전기준에 맞는 경우에는 변경된 승강기안전인증서를 발급해야 한다.② 공단은 제1항에 따른 변경된 승강기안전인증서를 발급하는 경우에는 기존에 발급된 승강기안전인증서 원본을 회수해야 한다. 다만, 제조업자 또는 수입업자가 승강기안전인증서 원본을 분실 또는 훼손하여 회수할 수 없는 경우에는 대표자의 직인이 날인된 분실사유서 또는 훼손사유서로 갈음할 수 있다.', '   제4장 보칙', '제53조(결함의 구분) 규칙 별표 6의 제2호나목 및 규칙 별표 7의 제2호나목에 따른 경미한 결함, 중대한 결함 또는 매우 중대한 결함의 구분 기준은 다음 각 호의 구분에 따른다.1. 승강기안전부품: 별표 92. 승강기: 별표 10', '제54조(부품안전인증 등의 업무규정) ① 공단 이사장은 법, 영, 규칙 및 이 고시에 따른 규정의 범위 내에서 부품안전인증, 모델승강기안전인증 및 개별승강기안전인증에 관한 업무규정을 따로 정할 수 있다.② 지정인증기관의 장은 법, 영, 규칙 및 이 고시에 따른 규정의 범위 내에서 부품안전인증에 관한 업무규정을 따로 정할 수 있다.', '제55조(지정인증기관에 대한 지도ㆍ지원) ① 공단은 영 제64조제1항제5호에 따른 지정인증기관에 대한 지도ㆍ지원(이하 "지도등"이라 한다) 계획을 매년 수립하여 실시해야 하고, 지정인증기관에 대한 지도등을 하려는 경우에는 그 계획을 해당 지정인증기관에 미리 알려야 한다.② 지도등을 받아야 하는 지정인증기관은 그 지도등의 개시 2일 전까지 다음 각 호의 신청수수료 및 평가비용을 납부해야 한다. 이 경우 현금이나 「전자정부법」 제14조에 따른 정보통신망을 이용하여 전자화폐 또는 전자결제 등의 방법으로 납부할 수 있으며, 지도등을 하는 사람은 7명 이하로 하고, 지도등의 일수는 5일 이내로 한다.1. 신청수수료: 50,000원2. 현지 지도등의 비용: 수당 × 사람 수(인) × 일수(일) + 출장비③ 제2항제2호에 따른 수당은 「엔지니어링산업 진흥법」제31조제2항 관련 엔지니어링사업대가기준 중 기계/설비 분야의 특급기술자의 해당금액을 적용하며, 출장비는 공단의 여비규정에 따른다.④ 공단은 지도등의 과정에서 지정인증기관의 중대한 법령 위반 사실을 발견한 경우에는 그 사실을 지체 없이 행정안전부장관에게 보고해야 한다.⑤ 공단은 지도등의 결과를 포함한 종합의견서를 작성하여 행정안전부장관에게 보고해야 한다.', '제56조(안전인증협의회의 구성 및 운영) ① 공단 이사장은 지정인증기관과의 상호 정보교환 및 협의를 통해 인증업무의 공정성과 효율성을 높이고, 승강기 이용자의 안전을 제고하기 위해 승강기안전부품 안전인증협의회를 구성ㆍ운영할 수 있다.② 공단 이사장은 제1항에 따른 안전인증협의회를 개최한 경우에는 그 결과를 행정안전부장관에게 보고해야 한다.', '제57조(재검토기한) 행정안전부장관은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대해 2022년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.']


별표

별표 0001: 승강기안전부품의 모델 구분 기준 세부사항(제3조 관련)

  [별표 1]                                                                              

  승강기안전부품의 모델 구분 기준 세부사항(제3조 관련)                                  

  1. 엘리베이터 또는 휠체어리프트를 구성하는 승강기안전부품                             

┌───────────┬───────────┬──────────────────┐

│종류                  │모델 구분 기준        │세부사항                            │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│가. 문열림출발방지장치│1) 종류               │가) 주행안내레일 제동형             │

│                      │                      │나) 로프 제동형                     │

│                      │                      │다) 이중 브레이크형                 │

│                      │                      │라) 도르래 제동형                   │

│                      │                      │마) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 적용하중           │가) 1,000 ㎏ 이하인 것              │

│                      │                      │나) 1,000 ㎏ 초과 1,600 ㎏ 이하인 것│

│                      │                      │다) 1,600 ㎏ 초과 2,000 ㎏ 이하인 것│

│                      │                      │라) 2,000 ㎏ 초과인 것              │

│                      │                      │마) 기타                            │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│나. 과속조절기        │1) 종류               │가) 디스크 방식                     │

│                      │                      │나) 플라이볼 방식                   │

│                      │                      │다) 마찰정지 방식                   │

│                      │                      │라) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 정격속도           │가) 1.0 ㎧ 이하인 것                │

│                      │                      │나) 1.0 ㎧ 초과 4.0 ㎧ 이하인 것    │

│                      │                      │다) 4.0 ㎧ 초과 6.0 ㎧ 이하인 것    │

│                      │                      │라) 기타                            │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│다. 구동기(전동기 및  │1) 종류               │가) 기어드 방식                     │

│전자기계 브레이크를   │                      │나) 기어리스 방식                   │

│포함한다)             │                      │다) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 브레이크 종류      │가) 드럼형                          │

│                      │                      │나) 디스크형                        │

│                      │                      │다) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │3) 정격속도           │가) 1.0 ㎧ 이하인 것                │

│                      │                      │나) 1.0 ㎧ 초과 4.0 ㎧ 이하인 것    │

│                      │                      │다) 4.0 ㎧ 초과 6.0 ㎧ 이하인 것    │

│                      │                      │라) 6.0 ㎧ 초과인 것                │

│                      │                      │마) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │4) 정격하중           │가) 1,000 ㎏ 이하인 것              │

│                      │                      │나) 1,000 ㎏ 초과 1,600 ㎏ 이하인 것│

│                      │                      │다) 1,600 ㎏ 초과 2,000 ㎏ 이하인 것│

│                      │                      │라) 2,000 ㎏ 초과인 것              │

│                      │                      │마) 기타                            │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│라. 럽처밸브          │1) 종류               │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 밸브크기           │신청인이 제시                       │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│마. 비상통화장치      │1) 종류               │가) 유선통식 방식                   │

│                      │                      │나) 무선통신 방식                   │

│                      │                      │다) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 정격전압           │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │3) 연결국수           │신청인이 제시                       │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│바. 상승과속방지장치  │1) 종류               │가) 주행안내레일 제동형             │

│                      │                      │나) 로프 제동형                     │

│                      │                      │다) 이중 브레이크형                 │

│                      │                      │라) 도르래 제동형                   │

│                      │                      │마) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 정격속도           │가) 1.0 ㎧ 이하인 것                │

│                      │                      │나) 1.0 ㎧ 초과 4.0 ㎧ 이하인 것    │

│                      │                      │다) 4.0 ㎧ 초과 6.0 ㎧ 이하인 것    │

│                      │                      │라) 6.0 ㎧ 초과인 것                │

│                      │                      │마) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │3) 적용하중           │가) 1,000 ㎏ 이하인 것              │

│                      │                      │나) 1,000 ㎏ 초과 1,600 ㎏ 이하인 것│

│                      │                      │다) 1,600 ㎏ 초과 2,000 ㎏ 이하인 것│

│                      │                      │라) 2,000 ㎏ 초과인 것              │

│                      │                      │마) 기타                            │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│사. 완충기            │1) 종류               │가) 스프링식                        │

│                      │                      │나) 유압식                          │

│                      │                      │다) 우레탄식                        │

│                      │                      │라) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 정격속도           │가) 0.75 ㎧ 이하인 것               │

│                      │                      │나) 1.0 ㎧ 이하인 것                │

│                      │                      │다) 1.0 ㎧ 초과 4.0 ㎧ 이하인 것    │

│                      │                      │라) 4.0 ㎧ 초과 6.0 ㎧ 이하인 것    │

│                      │                      │마) 6.0 ㎧ 초과인 것                │

│                      │                      │바) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │3) 적용하중           │가) 1,800 ㎏ 이하인 것              │

│                      │                      │나) 1,800 ㎏ 초과 4,500 ㎏ 이하인 것│

│                      │                      │다) 4,500 ㎏ 초과 6,800 ㎏ 이하인 것│

│                      │                      │라) 6,800 ㎏ 초과 9,500 ㎏ 이하인 것│

│                      │                      │마) 9,500 ㎏ 초과인 것              │

│                      │                      │바) 기타                            │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│아. 유량제한기        │1) 종류               │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 밸브크기           │신청인이 제시                       │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│자 이동케이블         │1) 종류               │가) 플랫 케이블                     │

│                      │                      │나) 원형 케이블                     │

│                      │                      │다) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 정격전압           │가) 300/500V 이하                   │

│                      │                      │나) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │3) 케이블 구조        │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │4) 선심수/단면적      │신청인이 제시                       │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│차. 제어반            │1) 종류               │가) 회생제동 방식                   │

│                      │                      │나) 저항제동 방식                   │

│                      │                      │다) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 정격속도           │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │3) 정격전압(안전회로  │신청인이 제시                       │

│                      │전압으로 한정한다)    │                                    │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │4) 정격전류           │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │5) 인버터용량         │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │6) 인쇄회로기판       │신청인이 제시                       │

│                      │구성(주제어기판 및    │                                    │

│                      │안전회로와 관련된     │                                    │

│                      │기판으로 한정한다)    │                                    │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│카. 추락방지안전장치  │1) 종류               │가) 즉시 작동형                     │

│                      │                      │나) 점차 작동형                     │

│                      │                      │다) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 정격속도           │가) 0.75 ㎧ 이하인 것               │

│                      │                      │나) 1.0 ㎧ 이하인 것                │

│                      │                      │다) 1.0 ㎧ 초과 4.0 ㎧ 이하인 것    │

│                      │                      │라) 4.0 ㎧ 초과 6.0 ㎧ 이하인 것    │

│                      │                      │마) 6.0 ㎧ 초과인 것                │

│                      │                      │바) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │3) 적용하중           │가) 1,800 ㎏ 이하인 것              │

│                      │                      │나) 1,800 ㎏ 초과 4,500 ㎏ 이하인 것│

│                      │                      │다) 4,500 ㎏ 초과 6,800 ㎏ 이하인 것│

│                      │                      │라) 6,800 ㎏ 초과 9,500 ㎏ 이하인 것│

│                      │                      │마) 9,500 ㎏ 초과인 것              │

│                      │                      │바) 기타                            │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│타. 출입문 잠금장치   │1) 종류               │가) 중앙개폐 방식                   │

│                      │                      │나) 측면개폐 방식                   │

│                      │                      │다) 상승개폐 방식                   │

│                      │                      │라) 여닫이 방식                     │

│                      │                      │마) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 정격전압           │가) 200 V 이하인 것                 │

│                      │                      │나) 200 V 초과인 것                 │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │3) 정격전류           │가) 2.0 A 이하인 것                 │

│                      │                      │나) 2.0 A 초과인 것                 │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│파. 출입문 조립체     │1) 종류               │가) 카문                            │

│                      │                      │나) 승강장문                        │

│                      │                      │다) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 개폐방식           │가) 중앙개폐 방식                   │

│                      │                      │나) 측면개폐 방식                   │

│                      │                      │다) 삭제                            │

│                      │                      │라) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │3) 문짝 크기          │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │4) 재질               │가) 강판                            │

│                      │                      │나) STS                             │

│                      │                      │다) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │5) 두께               │가) 공칭별                          │

│                      │                      │나) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │6) 방화유무           │가) 방화 유                         │

│                      │                      │나) 방화 무                         │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│하. 매다는 장치       │1) 종류               │가) 로프                            │

│                      │                      │나) 체인                            │

│                      │                      │다) 벨트                            │

│                      │                      │라) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 소선 강도          │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │3) 공칭 지름          │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │4) 소선 수            │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │5) 재질               │신청인이 제시                       │

└───────────┴───────────┴──────────────────┘

  2. 에스컬레이터를 구성하는 승강기안전부품                                             

┌───────────┬───────────┬──────────────────┐

│분류                  │모델 구분 기준        │세부사항                            │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│가. 과속역행방지장치  │1) 종류               │가) 폴 래칫 휠 방식                 │

│                      │                      │나) 디스크 웨지 방식                │

│                      │                      │다) 디스크 브레이크 방식            │

│                      │                      │라) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 삭제               │삭제                                │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │3) 적용하중           │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │4) 삭제               │삭제                                │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │5) 삭제               │삭제                                │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│나. 구동기(전동기 및  │1) 종류               │가) 기어드 방식                     │

│전자기계 브레이크를   │                      │나) 기어리스 방식                   │

│포함한다)             │                      │다) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 브레이크 종류      │가) 드럼형                          │

│                      │                      │나) 디스크형                        │

│                      │                      │다) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │3) 정격하중           │가) 2,000 ㎏ 이하                   │

│                      │                      │나) 2,000 ㎏ 초과 4,000 ㎏ 이하     │

│                      │                      │다) 4,000 ㎏ 초과 6,000 ㎏ 이하     │

│                      │                      │라) 6,000 ㎏ 초과 8,000 ㎏ 이하     │

│                      │                      │마) 8,000 ㎏ 초과 10,000 ㎏ 이하    │

│                      │                      │바) 10,000 ㎏ 초과                  │

│                      │                      │사) 기타                            │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│다. 구동체인          │1) 종류               │가) A계 롤러                        │

│                      │                      │나) B계 롤러                        │

│                      │                      │다) 롤러가 없는 것                  │

│                      │                      │라) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 핀고정방법         │가) 분할 핀형                       │

│                      │                      │나) 리벳형                          │

│                      │                      │다) 기타                            │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│라. 디딤판            │1) 종류               │가) 스텝형                          │

│                      │                      │나) 팰릿형                          │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 공칭폭             │신청인이 제시                       │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│마. 디딤판 체인       │1) 종류               │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 핀고정방법         │가) 분할 핀형                       │

│                      │                      │나) 리벳형                          │

│                      │                      │다) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │3) 롤러 재질          │가) 강재형                          │

│                      │                      │나) 고무형                          │

│                      │                      │다) 기타                            │

├───────────┼───────────┼──────────────────┤

│바. 제어반            │1) 종류               │가) 직입제어방식                    │

│                      │                      │나) 인버터제어방식                  │

│                      │                      │다) 기타                            │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │2) 정격속도           │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │3) 정격전압(안전회로  │신청인이 제시                       │

│                      │전압으로 한정한다)    │                                    │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │4) 정격전류           │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │5) 인버터용량         │신청인이 제시                       │

│                      ├───────────┼──────────────────┤

│                      │6) 인쇄회로기판       │신청인이 제시                       │

│                      │구성(주제어기판 및    │                                    │

│                      │안전회로와 관련된     │                                    │

│                      │기판으로 한정한다)    │                                    │

└───────────┴───────────┴──────────────────┘

별표 0002: 부품안전인증서의 안전관리부품 목록(제4조제1항 관련)

  [별표 2]                                                                                

  부품안전인증서의 안전관리부품 목록(제4조제1항 관련)                                     

  1. 엘리베이터 또는 휠체어리프트를 구성하는 승강기안전부품                               

┌─────────────────────┬─────────────────────┐

│종 류                                     │안전관리부품                              │

├───────┬─────────────┼─────────────────────┤

│가. 문열림출발│감지장치                  │1) 위치감지장치   2) 제어회로장치         │

│방지장치      ├────┬────────┼─────────────────────┤

│              │제동요소│주행안내 레일   │3) 스프링         4) 죠(Jaw)              │

│              │        │제동형          │5) 안전스위치     6) 쐐기(깁/웻지)        │

│              │        │                │7) 블록                                   │

│              │        ├────────┼─────────────────────┤

│              │        │로프 제동형     │8) 스프링         9) 유압(공)             │

│              │        │                │10) 안전스위치   11) 브레이크 패드        │

│              │        │                │12) 블록                                  │

│              │        ├────────┼─────────────────────┤

│              │        │이중 브레이크형 │13) 스프링       14) 코일                 │

│              │        │                │15) 축           16) 드럼(디스크원판)     │

│              │        │                │17) 안전스위치   18) 브레이크 패드/라이닝 │

│              │        ├────────┼─────────────────────┤

│              │        │도르래 제동형   │19) 스프링       20) 유압(공)             │

│              │        │                │21) 안전스위치   22) 브레이크 패드/블록   │

│              │        ├────────┼─────────────────────┤

│              │        │유압 밸브형     │23) 스프링       24) 볼(Ball)             │

│              │        │                │25) 구성회로     26) 솔레노이드           │

│              │        │                │27) 패킹(Packing)                         │

├───────┴────┴────────┼─────────────────────┤

│나. 과속조절기                            │1) 도르래         2) 인발력 스프링        │

│                                          │3) 속도진자스프링 4) 과속스위치           │

├─────────────────────┼─────────────────────┤

│다. 구동기(전동기 및 전자기계 브레이크를 포함│1) 감속기                                 │

│한다)                                     │2) 브레이크 슈/패드/라이닝(드럼/디스크)   │

│                                          │3) 전동기        4) 제동요소(스프링/코일) │

│                                          │5) 안전스위치                             │

│                                          │6) 축                                     │

├─────────────────────┼─────────────────────┤

│라. 럽처밸브                              │1) 패킹(Packing) 2) 볼(Ball)              │

├─────────────────────┼─────────────────────┤

│마. 비상통화장치                          │1) 인쇄회로기판                           │

│                                          │2) 송수신장치(인터폰 등 연결된 통화장치   │

│                                          │일체를 포함한다)                          │

│                                          │3) 마이크/스피커(카내 통화장치로          │

│                                          │한정한다)                                 │

├─────┬───────────────┼─────────────────────┤

│바. 상승과속│주행안내레일 제동형           │1) 스프링         2) 죠                   │

│방지장치  │                              │3) 안전스위치     4) 쐐기(깁/웻지)        │

│          │                              │5) 블록                                   │

│          ├───────────────┼─────────────────────┤

│          │로프 제동형                   │6) 스프링         7) 유압(공)             │

│          │                              │8) 안전스위치     9) 블록                 │

│          │                              │10) 브레이크 패드                         │

│          ├───────────────┼─────────────────────┤

│          │이중 브레이크형               │11) 스프링       12) 코일                 │

│          │                              │13) 축           14) 드럼(디스크원판)     │

│          │                              │15) 안전스위치   16) 브레이크 패드/라이닝 │

│          ├───────────────┼─────────────────────┤

│          │도르래 제동형                 │17) 스프링       18) 유압(공)             │

│          │                              │19) 안전스위치   20) 블록                 │

│          │                              │21) 브레이크 패드                         │

├─────┼───────────────┼─────────────────────┤

│사. 완충기│스프링식                      │1) 스프링                                 │

│          ├───────────────┼─────────────────────┤

│          │유압식                        │2) 스프링         3) 실린더               │

│          │                              │4) 안전스위치     5) 플런저               │

│          │                              │6) 오일게이지                             │

│          ├───────────────┼─────────────────────┤

│          │우레탄식                      │7) 우레탄                                 │

├─────┴───────────────┼─────────────────────┤

│아. 유량제한기                            │1) 패킹(Packing)                          │

├─────────────────────┼─────────────────────┤

│자. 이동케이블                            │1) 도체           2) 시스                 │

│                                          │3) 절연체                                 │

├─────────────────────┼─────────────────────┤

│차. 제어반                                │1) 인쇄회로기판(주제어기판 및 안전회로    │

│                                          │관련 기판으로 한정한다)                   │

│                                          │2) 인버터(구동기 제어용 인버터로          │

│                                          │한정한다)                                 │

│                                          │3) 안전회로                               │

│                                          │4) 접촉기(주접촉기, 브레이크 접촉기로     │

│                                          │한정한다)                                 │

│                                          │5) 릴레이(안전회로용 릴레이로 한정한다)   │

├──────────┬──────────┼─────────────────────┤

│카. 추락방지안전장치│즉시형              │1) 롤러           2) 블록                 │

│                    ├──────────┼─────────────────────┤

│                    │점차형              │3) 스프링         4) 쐐기(깁/웻지)        │

│                    │                    │5) 죠             6) 블록                 │

│                    │                    │7) 안전스위치                             │

├──────────┴──────────┼─────────────────────┤

│타. 출입문 잠금장치                       │1) 절연물질       2) 접점                 │

│                                          │3) 스프링         4) 스위치               │

│                                          │5) 도어록(칼/칼받이)                      │

├─────────────────────┼─────────────────────┤

│파. 출입문 조립체                         │1) 상부안내장치   2) 하부안내장치         │

│                                          │3) 출입문(재질 및 두께)                   │

├─────────────────────┼─────────────────────┤

│하. 매다는 장치                           │1) 소선           2) 심강                 │

└─────────────────────┴─────────────────────┘

  2. 에스컬레이터를 구성하는 승강기안전부품                                               

┌─────────────────────┬─────────────────────┐

│종 류                                     │안전관리부품                              │

├─────────────────────┼─────────────────────┤

│가. 과속ㆍ역행방지장치                    │1) 감지기(역회전                          │

│                                          │감지기/과속감지기/안전회로기판)           │

│                                          │2) 제동요소(스프링/유압유니트 등)         │

│                                          │3) 작동요소(솔레노이드/코일 등)           │

├─────────────────────┼─────────────────────┤

│나. 구동기(전동기 및 전자기계 브레이크를  │1) 전동기        2) 제동요소(스프링/코일) │

│포함한다)                                 │3) 감속기                                 │

│                                          │4) 브레이크 슈/패드/라이닝(드럼/디스크)   │

│                                          │5) 안전스위치                             │

│                                          │6) 축                                     │

├─────────────────────┼─────────────────────┤

│다. 구동체인                              │1) 링크          2) 핀                    │

│                                          │3) 부시          4) 롤러                  │

├─────────────────────┼─────────────────────┤

│라. 디딤판                                │1) 롤러          2) 트레드(Thread)        │

│                                          │3) 금형                                   │

├─────────────────────┼─────────────────────┤

│마. 디딤판체인                            │1) 링크          2) 핀                    │

│                                          │3) 부시          4) 롤러                  │

├─────────────────────┼─────────────────────┤

│바. 제어반                                │1) 인쇄회로기판(주제어기판 및 안전회로    │

│                                          │관련 기판으로 한정한다)                   │

│                                          │2) 인버터(구동기 제어용 인버터로          │

│                                          │한정한다)                                 │

│                                          │3) 안전회로                               │

│                                          │4) 접촉기(주접촉기, 브레이크 접촉기로     │

│                                          │한정한다)                                 │

│                                          │5) 릴레이(안전회로용 릴레이로 한정한다)   │

└─────────────────────┴─────────────────────┘

별표 0003: 공장심사 기준(제8조 및 제30조 관련)

  [별표 3]                                                                                  

  공장심사 기준(제8조 및 제30조 관련)                                                       

┌─────────┬────┬─────────────────────────────┐

│공장심사 항목     │부적합시│비고                                                      │

│                  │판정기준│                                                          │

├──────┬──┼────┼─────────────────────────────┤

│1. 품질경영 │1.1 │개선요구│? 제조업자 또는 수입업자가 자체적으로 정한               │

│관리        │    │        │내부규정(이하 “자체규정”이라 한다)에서 정하고           │

│            │    │        │있는 내용을 근거로 평가할 수 있다.                        │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │1.2 │개선요구│? 기업의 사내표준 및 관리규정은 회사규모에 적합하게      │

│            │    │        │수립하고 회사 전체에 적용해야 된다.                       │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │1.3 │개선요구│? 경영책임자는 표준화 및 품질경영을 합리적으로           │

│            │    │        │추진해야 된다.                                            │

│            │    │        │? 품질경영활동 전반에 대하여 자체심사를 1년 이내의       │

│            │    │        │주기로 해야 한다.                                         │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │1.4 │개선요구│? 품질경영을 총괄하는 품질경영부서는 독립적으로          │

│            │    │        │운영되어야 한다.                                          │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │1.5 │시정권고│? 제안활동 또는 소집단 활동 등을 통한 품질개선활동을     │

│            │    │        │실시해야 한다.                                            │

├──────┼──┼────┼─────────────────────────────┤

│2. 원자재   │2.1 │개선요구│? 안전인증의 신청 또는 변경신청에 따른 공장심사(이하     │

│심사        │    │        │“인증심사”라 한다)인 경우는 자체규정에서 정하고         │

│            │    │        │있는 내용을 근거로 평가할 수 있다.                        │

│            │    │        │? 안전인증의 정기심사에 따른 공장심사(이하               │

│            │    │        │“정기심사”라 한다)인 경우는 전회 정기심사 이후          │

│            │    │        │인증제품에 대한 생산실적이 없는 경우에는 해당되지         │

│            │    │        │않는다.                                                   │

│            │    │        │? “제품의 안전에 영향을 미치는 재질 및 부품”이란       │

│            │    │        │안전인증서에 기재되어 있는 안전관리부품을 말한다.         │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │2.2 │개선요구│? 공급자의 검사성적서 또는 인증서 등으로 원자재검사를    │

│            │    │        │대신하지 않은 경우에는 해당되지 않는다.                   │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │2.3 │개선요구│? 부적합품은 명확하게 관리되고 제품에 사용되지 않아야    │

│            │    │        │한다.                                                     │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │2.4 │개선요구│? 수입업자는 제조공장과 안전인증제품에 대한 최신의       │

│            │    │        │정보(제품설명, 도면, 사진, 안전관리 부품목록 등)를        │

│            │    │        │공유해야 한다.                                            │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │2.5 │개선요구│? 수입업자는 제조공장에 안전인증제도와 관련된 최신의     │

│            │    │        │정보(표시사항, 시료채취, 공장심사 등의 정보)를            │

│            │    │        │제공하여야 한다.                                          │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │2.6 │개선요구│? 수입업자는 수입한 인증제품의 내역을 관리(기간별,       │

│            │    │        │제품별, 모델별 등 수입수량, 재고수량, 판매수량 등         │

│            │    │        │내역확인)해야 한다.                                       │

├──────┼──┼────┼─────────────────────────────┤

│3. 공정심사 │3.1 │개선요구│? 인증심사인 경우는 자체규정에서 정하고 있는 내용을      │

│            │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │3.2 │개선요구│? 인증심사인 경우는 생산실적이 없는 경우는               │

│            │    │        │자체규정에서 정하고 있는 내용을 근거로 평가할 수          │

│            │    │        │있다.                                                     │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │3.3 │개선요구│? 자체규정에서 정하고 있는 내용을 근거로 평가할 수       │

│            │    │        │있다.                                                     │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │3.4 │개선요구│? 인증심사인 경우는 자체규정에서 정하고 있는 내용을      │

│            │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │3.5 │개선요구│? 인증심사인 경우는 자체규정에서 정하고 있는 내용을      │

│            │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

│            │    │        │? 정기심사인 경우는 전회 정기심사 이후 인증제품에        │

│            │    │        │대한 생산실적이 없는 경우에는 해당되지 않는다.            │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │3.6 │개선요구│? 인증심사인 경우는 자체규정에서 정하고 있는 내용을      │

│            │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

│            │    │        │? 정기심사인 경우는 전회 정기심사 이후 인증제품에        │

│            │    │        │대한 생산실적이 없거나 수리를 요하지 않은                 │

│            │    │        │인증제품인 경우에는 해당되지 않는다.                      │

├──────┼──┼────┼─────────────────────────────┤

│4. 제품심사 │4.1 │개선요구│? 인증심사인 경우에는 적용하지 않는다.                   │

│            │    │        │? 정기심사인 경우는 전회 공장심사 이후 인증제품에        │

│            │    │        │대한 생산실적이 없는 경우에는 해당되지 않는다.            │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │4.2 │개선요구│? 인증심사인 경우에는 자체규정에서 정하고 있는 내용을    │

│            │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │4.3 │개선요구│? 자체규정에서 정하고 있는 내용을 근거로 평가할 수       │

│            │    │        │있다.                                                     │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │4.4 │개선요구│? 인증심사인 경우는 자체규정에서 정하고 있는 내용을      │

│            │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

│            │    │        │? 정기심사인 경우는 전회 공장심사 이후 인증제품에        │

│            │    │        │대한 생산실적이 없는 경우(부적합이 발견되지 않은          │

│            │    │        │경우를 포함한다.)에는 해당되지 않는다.                    │

├──────┼──┼────┼─────────────────────────────┤

│5. 제조ㆍ   │5.1 │개선요구│? 안전인증제품을 적합하게 제조할 수 있는 제조설비를      │

│심사설비    │    │        │사내규정화하고 해당 설비를 갖추고 있어야 한다.            │

│등          ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │5.2 │개선요구│? 자체심사를 수행하는데 적합한 기술인력을 확보하고       │

│            │    │        │있어야 한다.                                              │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │5.3 │개선요구│? 자체심사를 위한 심사설비를 사내규정화하고 해당         │

│            │    │        │설비를 보유하고 있어야 한다.                              │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │5.4 │개선요구│? 안전시험관련 심사설비에 대한 기능을 조사하여           │

│            │    │        │평가한다.                                                 │

│            │    │        │? 인증심사인 경우는 자체규정에서 정하고 있는 내용을      │

│            │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │5.5 │개선요구│? 안전시험관련 심사설비에 대한 기능을 조사하여           │

│            │    │        │평가한다.                                                 │

│            │    │        │? 인증심사인 경우는 심사규정에서 정하고 있는 내용을      │

│            │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │5.6 │개선요구│? 안전시험관련 심사설비에 대한 기능을 조사하여           │

│            │    │        │평가한다.                                                 │

│            │    │        │? 인증심사인 경우는 자체규정에서 정하고 있는 내용을      │

│            │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │5.7 │개선요구│? 안전시험관련 심사설비에 대한 기능을 조사하여           │

│            │    │        │평가한다.                                                 │

│            │    │        │? 인증심사인 경우는 자체규정에서 정하고 있는 내용을      │

│            │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │5.8 │개선요구│? 인증심사인 경우는 자체규정에서 정하고 있는 내용을      │

│            │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

│            │    │        │? 기능점검에서 이상이 발견되지 아니한 경우는 해당되지    │

│            │    │        │않는다.                                                   │

├──────┼──┼────┼─────────────────────────────┤

│6. 심사     │6.1 │개선요구│? 심사설비는 항상 교정되어 있어야 한다.                  │

│설비의      ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│교정        │6.2 │시정권고│? 사용되는 모든 교정 대상 장비에 대해 적용한다.          │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │6.3 │개선요구│? 공인된 교정기관으로부터 교정을 받아야 한다.            │

├──────┼──┼────┼─────────────────────────────┤

│7. 기록의   │7.1 │개선요구│? 인증심사 및 인증취득 기간이 5년 미만인 경우는          │

│보존        │    │        │자체규정에서 정하고 있는 내용을 근거로 평가할 수          │

│            │    │        │있다.                                                     │

│            │    │        │? 인증취득 후 5년간 생산실적이 없어 보존할 기록이        │

│            │    │        │없는 경우에는 해당되지 않는다.                            │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │7.2 │개선요구│? 원자재?공정?제품심사기록은 적합하게 보존하고 있어야  │

│            │    │        │한다.                                                     │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │7.3 │개선요구│? 인증심사인 경우는 자체규정에서 정하고 있는 내용을      │

│            │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │7.4 │개선요구│? 인증심사인 경우는 자체규정에서 정하고 있는 내용을      │

│            │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

├──────┼──┼────┼─────────────────────────────┤

│8. 표시사항 │8.1 │-       │? 인증심사인 경우에는 적용하지 아니한다.                 │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │8.2 │개선요구│? 안전인증의 표시 등을 하지 아니 하거나 거짓으로         │

│            │    │        │표시한 경우에는 인증취소 처분한다.                        │

│            │    │        │? 인증심사인 경우 적용하지 않는다.                       │

├──────┼──┼────┼─────────────────────────────┤

│9. 안전인증 │9.1 │인증취소│? 자체규정에는 “안전인증을 받은 제품에 대해 공단등의    │

│제품의      │    │        │승인 없이 인증제품을 변경하지 않는다”는 내용을           │

│변경        │    │        │포함하고 있어야 한다.                                     │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │9.2 │인증취소│? 인증심사인 경우에는 적용하지 않는다.                   │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │9.3 │인증취소│? 인증심사인 경우에는 적용하지 않는다.                   │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │9.4 │인증취소│? 수입업자 자체규정에는 “안전인증을 받은 제품에 대해    │

│            │    │        │공단등의 승인 없이 인증제품을 변경하지 않는다”는         │

│            │    │        │내용을 포함하고 있어야 한다.                              │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │9.5 │인증취소│? 인증심사인 경우에는 적용하지 않는다.                   │

├──────┼──┼────┼─────────────────────────────┤

│10. 부적합  │10.1│개선요구│? 부적합품 처리방법에 관한 절차서를 보유하고 있어야      │

│제품의      │    │        │한다.                                                     │

│관리        ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │10.2│개선요구│? 부적합품 처리절차 및 방법은 적합하게 규정되어          │

│            │    │        │있어야 한다.                                              │

├──────┼──┼────┼─────────────────────────────┤

│11. 보관 및 │11.1│시정권고│? 원자재 및 완제품은 적합하게 보관 및 관리하고 있어야    │

│관리        │    │        │한다.                                                     │

├──────┼──┼────┼─────────────────────────────┤

│12. 고객    │12.1│시정권고│? 인증심사인 경우는 자체규정에서 정하고 있는 내용을      │

│불만의      │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

│관리 및     ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│안전교      │12.2│시정권고│? 인증심사인 경우는 자체규정에서 정하고 있는 내용을      │

│육          │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │12.3│시정권고│? 인증심사인 경우는 자체규정에서 정하고 있는 내용을      │

│            │    │        │근거로 평가할 수 있다.                                    │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │12.4│시정권고│? 인증심사인 경우에는 적용하지 아니한다.                 │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │12.5│시정권고│? 수입업자는 A/S를 위한 조직 및 인원을 보유하고          │

│            │    │        │있어야 한다.                                              │

│            ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│            │12.6│시정권고│? 인증심사인 경우에는 적용하지 아니한다.                 │

│            │    │        │? 수입업자는 제품 관련된 고객 불만사항을 관리해야        │

│            │    │        │한다.                                                     │

├──────┼──┼────┼─────────────────────────────┤

│13. 개선    │13.1│개선요구│? 인증심사인 경우에는 적용하지 않는다.                   │

│조치의      │    │        │                                                          │

│확인        │    │        │                                                          │

├──────┼──┼────┼─────────────────────────────┤

│14.         │14.1│-       │? 직접 시료를 채취해야 한다.                             │

│시료채      ├──┼────┼─────────────────────────────┤

│취          │14.2│시정권고│? 인증심사인 경우에는 적용하지 않는다.                   │

└──────┴──┴────┴─────────────────────────────┘

  비고                                                                                      

  1. 심사기준 세부내용은 별지 제1호서식 공장심사보고서의 세부내용을 따른다.                 

  2. 안전인증의 신청 또는 변경신청에 따른 공장심사 시 부적합 사항이 확인된 경우에는         

  개선요구로 판정하고, 정기심사에 따른 공장심사 시 부적합 사항이 확인된 경우에는 상기       

  표와 같이 판정한다.                                                                       

  3. 부적합 판정기준에서 “시정권고”인 항목에 대해 심사원은 지적된 사항이 개선되도록       

  제조업자 또는 수입업자에게 성실히 지도하여 개선토록 한다. 다만 같은 항목에서 2회          

  이상 “시정권고”가 발생한 경우 “개선요구”로 판정할 수 있다.                            

별표 0004: 안전인증 번호의 부여기준(제14조, 제36조 및 제50조 관련)

  [별표 4]                                                                                            

  안전인증 번호의 부여기준(제14조, 제36조 및 제50조 관련)                                             

  1. 안전인증번호 부여방법                                                                            

  ┌──┬─┬─┬─┬─┬───┬──┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬─┬───────────────┐

  │A   │AA│0 │1 │- │A     │0   │0 │1   │- │19│0 │0 │1 │A                             │

  ├──┼─┼─┴─┼─┼───┼──┴─┴──┼─┼─┼─┴─┴─┼───────────────┤

  │①  │②│③    │- │④    │⑤            │- │⑥│⑦        │⑧                            │

  └──┴─┴───┴─┴───┴───────┴─┴─┴─────┴───────────────┘

  2. 안전인증번호의 식별방법                                                                          

    가. ①란에는 기관별 구분코드를 다음과 같이 기재한다.                                              

    ┌────────────────────┬──────────────────────────┐

    │기 관 명                                │코드                                                │

    ├────────────────────┼──────────────────────────┤

    │한국승강기안전공단                      │A                                                   │

    ├────────────────────┼──────────────────────────┤

    │지정인증기관 #1                         │B                                                   │

    ├────────────────────┼──────────────────────────┤

    │지정인증기관 #2                         │C                                                   │

    └────────────────────┴──────────────────────────┘

    나. ②란에는 안전인증의 종류별 구분코드를 다음과 같이 기재한다.                                   

    ┌───────────┬───────────────────────────────────┐

    │구분                  │코드                                                                  │

    ├───────────┼────────────────┬──────────────────┤

    │부품안전인증          │일반                            │AA                                  │

    │                      ├────────────────┼──────────────────┤

    │                      │설계심사, 공장심사 또는 안전성시험의 │AB                                  │

    │                      │일부를 면제한 경우              │                                    │

    │                      ├────────────────┼──────────────────┤

    │                      │규칙 제21조제3호에 따른 동일모델 │AC                                  │

    │                      │확인을 통해 안전인증서를 발급하는 경우│                                    │

    │                      ├────────────────┼──────────────────┤

    │                      │기타                            │AD                                  │

    ├────┬──────┼────────────────┼──────────────────┤

    │승강기  │모델승강기  │일반                            │BA                                  │

    │안전인증│안전인증    ├────────────────┼──────────────────┤

    │        │            │설계심사, 공장심사 또는 안전성시험의 │BB                                  │

    │        │            │일부를 면제한 경우              │                                    │

    │        │            ├────────────────┼──────────────────┤

    │        │            │규칙 제37조제4호에 따른 동일모델 │BC                                  │

    │        │            │확인을 통해 안전인증서를 발급하는 경우│                                    │

    │        │            ├────────────────┼──────────────────┤

    │        │            │기타                            │BD                                  │

    │        ├──────┼────────────────┴──────────────────┤

    │        │개별승강기  │BE                                                                    │

    │        │안전인증    │                                                                      │

    └────┴──────┴───────────────────────────────────┘

    다. ③란에는 부품안전인증 또는 승강기안전인증의 분류별 구분코드를 다음과 같이                     

  기재한다.                                                                                           

      1) 부품안전인증                                                                                 

      ┌──────────────┬───┬──────────┬────────────────┐

      │분류                        │코드  │분류                │코드                            │

      │(엘리베이터 및 휠체어리프트)│      │(에스컬레이터)      │                                │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │문열림출발방지장치          │01    │과속ㆍ역행방지장치  │51                              │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │과속조절기                  │02    │구동기              │52                              │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │구동기(전동기 및 전자기계 브레이크를 │03    │구동체인            │53                              │

      │포함한다)                   │      │                    │                                │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │럽처밸브                    │04    │디딤판              │54                              │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │유량제한기                  │05    │디딤판 체인         │55                              │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │비상통화장치                │06    │제어반              │56                              │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │상승과속방지장치            │07    │                    │                                │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │완충기                      │08    │                    │                                │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │이동케이블                  │09    │                    │                                │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │제어반                      │10    │                    │                                │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │추락방지안전장치            │11    │                    │                                │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │출입문 잠금장치             │12    │                    │                                │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │출입문 조립체               │13    │                    │                                │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │매다는 장치                 │14    │                    │                                │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │구동기+문열림출발방지장치   │21    │                    │                                │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │구동기+상승과속방지장치     │22    │                    │                                │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │문열림출발방지장치          │23    │                    │                                │

      │+상승과속방지장치           │      │                    │                                │

      ├──────────────┼───┼──────────┼────────────────┤

      │구동기+문열림출발방지장치   │24    │                    │                                │

      │+상승과속방지장치           │      │                    │                                │

      └──────────────┴───┴──────────┴────────────────┘

      2) 승강기안전인증 품목구분                                                                      

      ┌─────────────┬──┬────────────┬────────────────┐

      │모델승강기안전인증 분류   │코드│개별승강기안전인증 분류 │코드                            │

      ├─────────────┼──┼────────────┼────────────────┤

      │전기식 엘리베이터         │71  │전기식 엘리베이터       │81                              │

      ├─────────────┼──┼────────────┼────────────────┤

      │유압식 엘리베이터         │72  │유압식 엘리베이터       │82                              │

      ├─────────────┼──┼────────────┼────────────────┤

      │에스컬레이터              │73  │에스컬레이터            │83                              │

      ├─────────────┼──┼────────────┼────────────────┤

      │무빙워크                  │74  │무빙워크                │84                              │

      ├─────────────┼──┼────────────┼────────────────┤

      │전기식 수직형 휠체어리프트│75  │전기식 수직형 휠체어리프트│85                              │

      ├─────────────┼──┼────────────┼────────────────┤

      │유압식 수직형 휠체어리프트│76  │유압식 수직형 휠체어리프트│86                              │

      ├─────────────┼──┼────────────┼────────────────┤

      │경사형 휠체어리프트       │77  │경사형 휠체어리프트     │87                              │

      └─────────────┴──┴────────────┴────────────────┘

    라. ④란에는 승강기안전부품 및 승강기 제조업자의 지역구분 코드를 다음과 같이 기                   

  재한다.                                                                                             

    ┌────────────────────────┬──────────────────────┐

    │국   내                                         │국   외                                     │

    ├──────┬─────┬───────┬───┼─────┬────────────────┤

    │지  역      │코드      │지  역        │코드  │지  역    │코드                            │

    ├──────┼─────┼───────┼───┼─────┼────────────────┤

    │서울특별시  │A         │경 기 도      │H     │아시아지역│R                               │

    ├──────┼─────┼───────┼───┼─────┼────────────────┤

    │부산광역시  │B         │강 원 도      │I     │미주지역  │S                               │

    ├──────┼─────┼───────┼───┼─────┼────────────────┤

    │대구광역시  │C         │충청북도      │J     │유럽지역  │T                               │

    ├──────┼─────┼───────┼───┼─────┼────────────────┤

    │인천광역시  │D         │충청남도      │K     │중동지역  │U                               │

    ├──────┼─────┼───────┼───┼─────┼────────────────┤

    │광주광역시  │E         │경상북도      │L     │아프리카지역│V                               │

    ├──────┼─────┼───────┼───┼─────┼────────────────┤

    │대전광역시  │F         │경상남도      │M     │그 밖의 지역│W                               │

    ├──────┼─────┼───────┼───┼─────┼────────────────┤

    │울산광역시  │G         │전라북도      │N     │국내생산 역수입│Y                               │

    ├──────┼─────┼───────┼───┼─────┼────────────────┤

    │세종특별자치시│X         │전라남도      │O     │          │                                │

    ├──────┼─────┼───────┼───┼─────┼────────────────┤

    │            │          │제 주 도      │P     │          │                                │

    ├──────┼─────┼───────┼───┼─────┼────────────────┤

    │            │          │북    한      │Q     │          │                                │

    └──────┴─────┴───────┴───┴─────┴────────────────┘

      ※ 비고 : 외국의 지역별구분은 다음과 같다.                                                      

       1) 아시아지역 : 나우루, 네팔, 뉴질랜드, 라오스, 마샬군도, 말레이시아, 몰디브, 몽골, 미얀마,    

      미크로네시아, 바누아투, 방글라데시, 베트남, 부탄, 브루나이, 솔로몬군도,                         

      스리랑카, 싱가포르, 아프가니스탄, 오스트레일리아, 인도, 인도네시아, 일본,                       

      중국, 캄보디아, 키리바시, 태국, 통가, 투발루, 파키스탄, 파푸아뉴기니,                           

      팔라우, 필리핀, 휘지 등                                                                         

       2) 미주지역 : 가이아나, 과테말라, 그레나다, 니카라과, 도미니카공화국, 도미니카연방,            

      멕시코, 미국, 바베이도스, 바하마, 베네수엘라, 벨리즈, 볼리비아, 브라질,                         

      세인트루시아, 아르헨티나, 아이티, 앤티가 바부다, 에콰도르, 엘살바도르,                          

      온두라스, 우루과이, 자메이카, 칠레, 캐나다, 코스타리카, 콜롬비아, 쿠바,                         

      파나마, 파라과이, 페루 등                                                                       

       3) 유럽지역 : 그루지야, 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 러시아, 루마니아,            

      룩셈부르크, 벨기에, 불가리아, 사이프러스, 스웨덴, 스위스, 스페인, 아르메니아,                   

      아일랜드, 아제르바이잔, 안도라, 알바니아, 에스토니아, 영국, 오스트리아,                         

      유고슬라비아, 이탈리아, 카자흐스탄, 크로아티아, 터키, 포르투갈, 폴란드,                         

      프랑스, 핀란드, 헝가리 등                                                                       

       4) 중동지역 : 레바논, 바레인, 사우디아라비아, 시리아, 아랍에미리트, 예멘, 오만, 요르단,        

      이라크, 이란, 이스라엘, 이집트, 카타르, 쿠웨이트 등                                             

       5) 아프리카 지역 : 가나, 가봉, 나이지리아, 남아프리카, 리비아, 모로코, 베냉, 세네갈,           

      알제리, 앙골라, 에티오피아, 우간다, 자이르, 잠비아, 중앙아프리카,                               

      카메룬, 케냐, 콩고 등                                                                           

       6) 그 밖의 지역 : 괌, 대만, 마카오, 지브롤터, 홍콩 등                                          

    마. ⑤란에는 동일지역ㆍ동일품목의 제조공장의 일련번호를 3자리 숫자로 기재한                       

  다.                                                                                                 

    바. ⑥란에는 연도별 끝자리 번호를 2자리 숫자                                                      

  (예 : 2019년→19, 2020년→20, 2030년→30)로 기재한다.                                               

    사. ⑦란에는 동일공장ㆍ동일제품분류의 인증 순서의 일련번호를 숫자로 기재한다.                     

    아. ⑧란에는 인증서 변경신청에 따른 인증서 재발급 식별코드(최초 신청모델에는                      

  없으나, 안전인증서의 내용이 변경될 때마다 최초 변경부터 순차적으로 변경(A                           

  →B→C) 등으로 코드를 변경시켜 인증서 등을 재발급함으로써 변경사항을 관리                           

  한다)를 기재한다. 다만, 승강기안전부품 또는 승강기에 표시할 경우에는 이를                           

  생략할 수 있다. 또한, 제조업자가 제조공장의 다른 지역으로 주소지를 이전한                           

  경우 라목에 따라 새로운 번호를 부여한다.                                                            

  3. 안전인증번호의 사용방법                                                                          

    가. 인증기관은 규칙 별지 제7호서식의 부품안전인증서 및 규칙 별지 제14호서식                       

  의 승강기안전인증서를 발급하는 경우 안전인증번호를 기재한다.                                        

    나. 안전인증번호는 안전인증서 등의 표지와 함께 승강기부품의 안전인증 또는 승                      

  강기의 안전인증을 받은 승강기안전부품 또는 승강기에 표시한다.                                       

별표 0005: 승강기안전부품의 안전성에 대한 자체심사기준(제23조 및 제24조 관련)

  [별표 5]                                                                                          

  승강기안전부품의 안전성에 대한 자체심사기준(제23조 및 제24조 관련)                                

  1. 원자재심사                                                                                     

   가. 엘리베이터 또는 휠체어리프트를 구성하는 승강기안전부품                                       

  ┌──────────┬────────────┬───────────┬───────────┐

  │구분                │자재명                  │심사항목              │관리방법              │

  ├──────┬───┼────────────┼───────────┼───────────┤

  │1) 문열림   │제동부│상승과속방지장치와      │상승과속방지장치와    │? 주요 자재별로      │

  │출발        │      │같음                    │같음                  │심사항목을 정하여,    │

  │방지        ├───┼────────────┼───────────┤규격수준 이상으로     │

  │장치        │작동부│제어반과 같음           │제어반과 같음         │심사를 한 후          │

  ├──────┴───┼────────────┼───────────┤기록으로 관리해야     │

  │2) 과속조절기       │ㆍ속도 진자 스프링      │ㆍ스프링 상수         │한다.                 │

  │                    ├────────────┼───────────┤? 공급선의 성적서로  │

  │                    │ㆍ인발력 스프링         │ㆍ스프링 상수         │대체가 가능한         │

  │                    ├────────────┼───────────┤항목에 대해서는       │

  │                    │ㆍ도르래                │ㆍ경도                │성적서를 보유하고     │

  │                    ├────────────┼───────────┤있어야 한다.          │

  │                    │ㆍ과속스위치            │ㆍ정격전압            │? 제품의 종류,       │

  │                    │                        │ㆍ정격전류            │공정의 특수성 및      │

  │                    │                        │ㆍIP등급              │제조기술의 개발로     │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤자재를 대체 또는      │

  │3) 구동기(전동기 및 │ㆍ케이스                │ㆍ재질                │생략하거나            │

  │전자기계 브레이크   │                        │ㆍ외관치수            │검사항목을 증감할     │

  │를 포함한다)        ├────────────┼───────────┤수 있다.              │

  │                    │ㆍ축                    │ㆍ재질                │? 자재의 품질기준은  │

  │                    │                        │ㆍ치수                │생산제품의 품질이     │

  │                    ├────────────┼───────────┤규격수준 이상으로     │

  │                    │ㆍ브레이크              │ㆍ제동토크            │유지될 수 있도록      │

  │                    │                        │ㆍ외관치수            │규정해야 한다.        │

  │                    │                        │ㆍ접촉률              │? 자재심사 방법은    │

  │                    │                        │ㆍ코일저항            │제품의 품질이         │

  │                    │                        │ㆍ스트로크            │규격수준 이상으로     │

  │                    ├────────────┼───────────┤유지될 수 있도록      │

  │                    │ㆍ도르래                │ㆍ소재시험            │정해야 한다.          │

  │                    │                        │ㆍ외관치수            │? 사내규정에 의하여  │

  │                    │                        │ㆍ그루브홈            │자재를 인수할 때의    │

  │                    ├────────────┼───────────┤품질검사(이하 이      │

  │                    │ㆍ회전자                │? 외관시험           │표에서                │

  │                    │                        │? 자석시험           │“인수검사”라        │

  │                    ├────────────┼───────────┤한다) 및              │

  │                    │ㆍ고정자                │ㆍ권선저항            │자재관리를 하고,      │

  │                    │                        │ㆍ절연                │자재를 관리하는       │

  │                    │                        │ㆍ내전압              │자가 그 결과를        │

  │                    │                        │ㆍ외관치수            │활용하고 있어야       │

  │                    ├────────────┼───────────┤한다.                 │

  │                    │ㆍ기어                  │ㆍ소재시험            │? 새로운 자재투입 시 │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤마다 심사주기로       │

  │4) 럽쳐밸브         │ㆍ원재료                │ㆍ재질(MIL SHEET)     │하고 1년을 넘지       │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤않아야 한다.          │

  │5) 비상통화장치     │ㆍ인쇄회로기판          │ㆍ정격전압            │? 원자재심사는       │

  │                    ├────────────┼───────────┤공급업체에서          │

  │                    │ㆍ기구물                │ㆍ가공상태            │제출하는              │

  ├──────┬───┼────────────┼───────────┤공인기관의            │

  │6) 상승     │주행  │ㆍ스프링                │ㆍ스프링 상수         │시험성적서로          │

  │과속        │안내  │(U/디스크/코일)         │ㆍ치수                │대체가 가능하다.      │

  │방지        │레일  ├────────────┼───────────┤                      │

  │장치        │제동형│ㆍ쐐기                  │ㆍ표면경도            │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ죠                    │ㆍ표면경도            │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ블록                  │ㆍ치수                │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ안전스위치            │ㆍ정격전압            │                      │

  │            │      │                        │ㆍ정격전류            │                      │

  │            │      │                        │ㆍIP등급              │                      │

  │            ├───┼────────────┼───────────┤                      │

  │            │로프  │ㆍ스프링                │ㆍ스프링 상수         │                      │

  │            │제동형│                        │ㆍ치수                │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ라이닝                │ㆍ표면경도            │                      │

  │            │      │                        │ㆍ치수                │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ유(공)압 유니트       │ㆍ정격압력            │                      │

  │            │      │                        │ㆍ정격유량            │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ블록                  │ㆍ구조                │                      │

  │            │      │                        │ㆍ치수                │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ안전스위치            │ㆍ정격전압            │                      │

  │            │      │                        │ㆍ정격전류            │                      │

  │            │      │                        │ㆍIP등급              │                      │

  │            ├───┼────────────┼───────────┤                      │

  │            │이중  │ㆍ스프링                │ㆍ스프링 상수         │                      │

  │            │브레  │                        │ㆍ치수                │                      │

  │            │이크형├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ라이닝                │ㆍ표면경도            │                      │

  │            │      │                        │ㆍ치수                │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ코일박스              │ㆍ정격전압            │                      │

  │            │      │                        │ㆍ정격전류            │                      │

  │            │      │                        │ㆍ절연저항            │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ드럼(디스크원판)      │ㆍ구조                │                      │

  │            │      │                        │ㆍ치수                │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ축                    │ㆍ인장강도            │                      │

  │            │      │                        │ㆍ경도                │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ안전스위치            │ㆍ정격전압            │                      │

  │            │      │                        │ㆍ정격전류            │                      │

  │            │      │                        │ㆍIP등급              │                      │

  │            ├───┼────────────┼───────────┤                      │

  │            │도르래│ㆍ스프링                │ㆍ스프링 상수         │                      │

  │            │제동형│                        │ㆍ치수                │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ블록                  │ㆍ구조                │                      │

  │            │      │                        │ㆍ치수                │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ브레이크 패드         │ㆍ표면경도            │                      │

  │            │      │                        │ㆍ치수                │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ베어링 플레이트       │ㆍ베어링 치수         │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ유(공)압 유니트       │ㆍ정격압력            │                      │

  │            │      │                        │ㆍ정격유량            │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │ㆍ안전스위치            │ㆍ정격전압            │                      │

  │            │      │                        │ㆍ정격전류            │                      │

  │            │      │                        │ㆍIP등급              │                      │

  ├──────┴───┼────────────┼───────────┤                      │

  │7) 유량제한기       │? 원재료               │ㆍ재질(MIL SHEET)     │                      │

  ├──────┬───┼────────────┼───────────┤                      │

  │8) 완충기   │스프링│? 스프링               │? 스프링 상수        │                      │

  │            │식    │                        │? 치수               │                      │

  │            ├───┼────────────┼───────────┤                      │

  │            │유압식│? 스프링               │? 스프링 상수        │                      │

  │            │      │                        │? 치수               │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │? 플런저               │? 표면 거칠기        │                      │

  │            │      │                        │? 치수               │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │? 실린더               │? 표면 거칠기        │                      │

  │            │      │                        │? 치수               │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │? 오일게이지           │? 구조               │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │? 안전스위치           │? 정격전압           │                      │

  │            │      │                        │? 정격전류           │                      │

  │            │      │                        │? IP등급             │                      │

  │            ├───┼────────────┼───────────┤                      │

  │            │우레탄│? 우레탄               │? 직경               │                      │

  │            │식    │                        │? 전고               │                      │

  ├──────┴───┼────────────┼───────────┤                      │

  │9) 이동케이블       │? 도체                 │? 도체저항           │                      │

  │                    │                        │? 인장/신장          │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 시스                 │? 경도               │                      │

  │                    │                        │? 인장/신장          │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 절연체               │? 절연저항           │                      │

  │                    │                        │? 인장/신장          │                      │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤                      │

  │10) 제어반          │? 인쇄회로기판         │? 패턴확인           │                      │

  │                    │                        │? 외관검사           │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 인버터               │? 정격전압           │                      │

  │                    │                        │? 정격전류           │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 접촉기/릴레이        │? 정격전압           │                      │

  │                    │                        │? 정격전류           │                      │

  ├──────┬───┼────────────┼───────────┤                      │

  │11) 추락    │즉시형│? 롤러                 │? 표면경도           │                      │

  │방지        │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │안전        │      │? 블록                 │? 치수               │                      │

  │장치        ├───┼────────────┼───────────┤                      │

  │            │점차형│? 스프링               │? 스프링 상수        │                      │

  │            │      │(U/디스크/ 코일)        │? 치수               │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │? 쐐기                 │? 표면경도           │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │? 죠                   │? 표면경도           │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │? 블록                 │? 치수               │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │? 안전스위치           │? 정격전압           │                      │

  │            │      │                        │? 정격전류           │                      │

  │            │      │                        │? IP등급             │                      │

  ├──────┼───┼────────────┼───────────┤                      │

  │12) 출입    │중앙  │? 절연물질             │? 재질               │                      │

  │문          │(측면)│                        │? 구조               │                      │

  │잠금        │개폐  ├────────────┼───────────┤                      │

  │장치        │방식  │? 접점                 │? 구조               │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │? 칼 및 칼받이         │? 구조               │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │? 스프링               │? 스프링 상수        │                      │

  │            │      │                        │? 치수               │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │? 스위치               │? 정격전압           │                      │

  │            │      │                        │? 정격전류           │                      │

  │            │      │                        │? IP등급             │                      │

  │            ├───┼────────────┼───────────┤                      │

  │            │상승  │? 절연물질             │? 내트래킹           │                      │

  │            │개폐  ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │방식  │? 접점                 │? 재질               │                      │

  │            │      │                        │? 구조               │                      │

  │            ├───┼────────────┼───────────┤                      │

  │            │상승  │? 칼 및 칼받이         │? 구조               │                      │

  │            │개폐  ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │방식  │? 스프링               │? 스프링 상수        │                      │

  │            │      │                        │? 치수               │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │? 솔레노이드           │? 정격전압           │                      │

  │            │      │                        │? 정격전류           │                      │

  │            │      │                        │? 스위칭             │                      │

  │            │      │                        │ 시간                 │                      │

  │            │      ├────────────┼───────────┤                      │

  │            │      │? 스위치               │? 정격전압           │                      │

  │            │      │                        │? 정격전류           │                      │

  │            │      │                        │? IP등급             │                      │

  ├──────┴───┼────────────┼───────────┤                      │

  │13) 출입문 조립체   │? 도어패널             │? 재질               │                      │

  │                    │                        │? 치수               │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 도어 슈              │? 재질               │                      │

  │                    │                        │? 치수               │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 비상가이드 슈        │? 재질               │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 도어행거 ass’y      │? 치수               │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 도어실               │? 치수               │                      │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤                      │

  │14) 매다는 장치     │? 소선(스트랜드)       │? 인장강도(파단강도) │                      │

  └──────────┴────────────┴───────────┴───────────┘

   나. 에스컬레이터를 구성하는 승강기안전부품                                                       

  ┌──────────┬────────────┬───────────┬───────────┐

  │구분                │자재명                  │심사항목              │관리방법              │

  ├──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

  │1) 과속역행방지     │? 감지기               │? 구조               │? 주요 자재별로      │

  │장치                │                        │? 모델명             │심사항목을 정하여,    │

  │                    │                        │? 전압/전류          │규격수준 이상으로     │

  │                    ├────────────┼───────────┤심사를 한 후          │

  │                    │? 안전회로 기판        │? 입출력 단자        │기록으로 관리해야     │

  │                    │                        │? 연면거리           │한다.                 │

  │                    │                        │? 전압               │? 공급선의 성적서로  │

  │                    │                        │? 모델명             │대체가 가능한         │

  │                    ├────────────┼───────────┤항목에 대해서는       │

  │                    │? 작동부               │? 구조               │성적서를 보유하고     │

  │                    │                        │? 모델명             │있어야 한다.          │

  │                    │                        │? 전압/전류          │? 제품의 종류,       │

  │                    │                        │? 동작상태           │공정의 특수성 및      │

  │                    ├────────────┼───────────┤제조기술의 개발로     │

  │                    │? 제동부               │? 구조/외관          │자재를 대체 또는      │

  │                    │                        │? 치수               │생략하거나            │

  │                    │                        │? 용접상태           │검사항목을 증감할     │

  │                    │                        │? 전기적 동작 확인   │수 있다.              │

  │                    │                        │스위치                │? 자재의 품질기준은  │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤생산제품의 품질이     │

  │2) 구동기           │? 케이스               │? 재질               │규격수준 이상으로     │

  │                    │                        │? 외관치수           │유지될 수 있도록      │

  │                    ├────────────┼───────────┤규정해야 한다.        │

  │                    │? 축                   │? 재질               │? 자재심사 방법은    │

  │                    │                        │? 치수               │제품의 품질이         │

  │                    ├────────────┼───────────┤규격수준 이상으로     │

  │                    │? 브레이크             │? 제동토크           │유지될 수 있도록      │

  │                    │                        │? 외관치수           │정해야 한다.          │

  │                    │                        │? 접촉률             │? 인수검사 및        │

  │                    │                        │? 코일저항           │자재관리를 하고,      │

  │                    │                        │? 스트로크           │자재를 관리하는       │

  │                    ├────────────┼───────────┤자가 그 결과를        │

  │                    │? 도르래               │? 소재시험           │활용하고 있어야       │

  │                    │                        │? 외관치수           │한다.                 │

  │                    │                        │? 그루브홈           │? 새로운 자재투입 시 │

  │                    ├────────────┼───────────┤마다 심사주기로       │

  │                    │? 회전자               │? 외관시험           │하고 1년을 넘지       │

  │                    │                        │? 자석시험           │말아야 한다.          │

  │                    ├────────────┼───────────┤? 원자재심사는       │

  │                    │? 고정자               │? 권선저항           │공급업체에서          │

  │                    │                        │? 절연               │제출하는              │

  │                    │                        │? 내전압             │공인기관의            │

  │                    │                        │? 외관치수           │시험성적서로          │

  │                    ├────────────┼───────────┤대체가 가능하다.      │

  │                    │? 기어                 │? 소재시험           │                      │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤                      │

  │3) 구동체인         │? 핀링크 및 롤러링크   │? 재질               │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 슬리브               │? 재질               │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 이음판               │? 재질               │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 클립 및 핀           │? 재질               │                      │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤                      │

  │4) 디딤판           │? 스텝                 │? 강도 검사          │                      │

  │                    │                        │? 치수 검사          │                      │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤                      │

  │5) 디딤판 체인      │? 핀링크 및 롤러링크   │? 재질               │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 슬리브               │? 재질               │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 이음판               │? 재질               │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 클립 및 핀           │? 재질               │                      │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤                      │

  │6) 제어반           │? 인쇄회로기판         │? 패턴확인           │                      │

  │                    │                        │? 외관검사           │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 인버터               │? 정격전압           │                      │

  │                    │                        │? 정격전류           │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 접촉기/릴레이        │? 정격전압           │                      │

  │                    │                        │? 정격전류           │                      │

  └──────────┴────────────┴───────────┴───────────┘

  2. 공정심사                                                                                       

   가. 엘리베이터 또는 휠체어리프트를 구성하는 승강기안전부품                                       

  ┌──────────┬────────────┬───────────┬───────────┐

  │구분                │공정명                  │심사항목              │심사방법              │

  ├─────┬────┼────────────┼───────────┼───────────┤

  │1) 문열림 │제동부  │상승과속방지장치와      │상승과속방지장치와    │? 각 공정별로 규정된 │

  │출발      │        │같음                    │같음                  │심사항목에 대하여     │

  │방지      ├────┼────────────┼───────────┤공정심사를            │

  │장치      │작동부  │제어반과 같음           │제어반과 같음         │실시하고 기록으로     │

  ├─────┴────┼────────────┼───────────┤관리하고 있어야       │

  │2) 과속조절기       │? 프레임 가공          │? 외관치수           │한다.                 │

  │                    ├────────────┼───────────┤? 제품의 종류,       │

  │                    │? 도르래 조립          │? 그루브 홈          │공정의 특수성 및      │

  │                    ├────────────┼───────────┤제조기술의 개발로     │

  │                    │? 축조립               │? 정렬상태 검사      │자재를 대체 또는      │

  │                    ├────────────┼───────────┤생략하거나            │

  │                    │? 플라이 웨이트 조립   │? 웨이트 균형상태    │심사항목을 증감할     │

  │                    │                        │검사                  │수 있다.              │

  │                    ├────────────┼───────────┤? 제품의 품질이      │

  │                    │? 래칫 조립            │? 래칫방향           │규격수준 이상으로     │

  │                    ├────────────┼───────────┤유지될 수 있도록      │

  │                    │? 스위치 조립          │? 스위치 접점확인    │공정심사 방법을       │

  │                    │                        │? 접지상태           │규정해야 한다.        │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤? 사내규정에 따라    │

  │3) 구동기           │? 원자재 가공          │? 외관치수           │심사ㆍ관리를          │

  │                    ├────────────┼───────────┤실시하여 그 기록을    │

  │                    │? 원자재 조립          │? 사양확인           │활용하고,             │

  │                    │                        │? 치수확인           │공정관리자가          │

  │                    ├────────────┼───────────┤규정대로 실시할 수    │

  │                    │? 감속기 조립          │? 백래시 측정        │있어야 한다.          │

  │                    ├────────────┼───────────┤? 공정심사의 주기는  │

  │                    │? 브레이크 조립        │? 제동토크           │품목별 특성에 맞게    │

  │                    │                        │? 접촉상태           │규정하여야 하나,      │

  │                    │                        │? 스트로크           │로트별로 투입         │

  │                    │                        │? 동작소음           │초기, 중간, 최종      │

  │                    ├────────────┼───────────┤공정별 1회 이상       │

  │                    │? 모터 조립            │? 절연저항           │실시해야 한다.        │

  │                    │                        │? 무부하전압         │                      │

  │                    │                        │? 전압/전류          │                      │

  │                    │                        │? 소음/진동          │                      │

  │                    │                        │? 절연               │                      │

  │                    │                        │? 내전압             │                      │

  │                    │                        │? 동심도             │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 안전스위치 조립      │? 접점상태           │                      │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤                      │

  │4) 럽쳐밸브         │? 밸브가공             │? 압력시험           │                      │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤                      │

  │5) 비상통화장치     │? PCB 조립             │? PCB                │                      │

  │                    │                        │기능검사              │                      │

  │                    │                        │? 정격전압 확인      │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 세트 조립            │? 동작시험           │                      │

  ├─────┬────┼────────────┼───────────┤                      │

  │6) 상승   │주행    │? 추락방지장치와       │? 추락방지장치와     │                      │

  │과속      │안내    │같음                    │같음                  │                      │

  │방지      │레일    │                        │                      │                      │

  │장치      │제동형  │                        │                      │                      │

  │          ├────┼────────────┼───────────┤                      │

  │          │로프    │? 조립                 │? 정상동작 여부 확인 │                      │

  │          │제동형  │                        │? 클램핑력 확인      │                      │

  │          ├────┼────────────┼───────────┤                      │

  │          │이중    │? 축 조립              │? 치수               │                      │

  │          │브레이  ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │크형    │? 드럼(디스크 원판)조립│? 치수(유효경, 두께) │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 모터조립             │? 권선저항           │                      │

  │          │        │                        │? 절연저항           │                      │

  │          │        │                        │? 내전압             │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 브레이크 조립        │? 접촉상태           │                      │

  │          │        │                        │? 개방시간           │                      │

  │          │        │                        │? 코일전압           │                      │

  │          │        │                        │? 스트로크           │                      │

  │          │        │                        │? 제동토크 확인      │                      │

  │          ├────┼────────────┼───────────┤                      │

  │          │도르래  │? 브레이크 패드 조립   │? 치수(유효두께)     │                      │

  │          │제동형  │                        │? 패드 행정          │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 브레이크 조립        │? 접촉상태           │                      │

  │          │        │                        │? 개방시간           │                      │

  │          │        │                        │? 코일전압           │                      │

  │          │        │                        │? 스트로크           │                      │

  │          │        │                        │? 제동토크 확인      │                      │

  ├─────┴────┼────────────┼───────────┤                      │

  │7) 유량제한기       │? 밸브 가공            │? 압력시험           │                      │

  ├─────┬────┼────────────┼───────────┤                      │

  │8) 완충기 │스프링  │? 스프링 인발          │? 외관치수           │                      │

  │          │식      │                        │? 유효권수           │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 고정판 용접          │? 용접비드 상태      │                      │

  │          ├────┼────────────┼───────────┤                      │

  │          │유압식  │? 실린더 조립          │? 외관치수           │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 플런저 조립          │? 원활상태 검사      │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 부싱 조립            │? 정렬상태           │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 스프링 조립          │? 수동조작 상태 검사 │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 오일게이지 조립      │? 용접상태 검사      │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 스위치 조립          │? 전선길이 측정      │                      │

  │          ├────┼────────────┼───────────┤                      │

  │          │우레탄  │? 우레탄 성형          │? 외관치수           │                      │

  │          │식      ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 고정판 접합          │? 접합상태           │                      │

  ├─────┴────┼────────────┼───────────┤                      │

  │9) 이동케이블       │? 집합                 │? 소선경             │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 압출                 │? 외관치수           │                      │

  │                    │                        │? 인쇄사항           │                      │

  │                    │                        │? 스파크 시험        │                      │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤                      │

  │10) 제어반          │? 조립                 │? 입/출력 신호 확인  │                      │

  │                    │                        │? 내전압             │                      │

  │                    │                        │? 절연저항           │                      │

  │                    │                        │? 결선확인           │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 시뮬레이션           │? 기능검사           │                      │

  │                    │                        │? 결선확인           │                      │

  ├─────┬────┼────────────┼───────────┤                      │

  │11) 추락  │즉시형  │? 롤러 조립            │? 롤러 홈 형상       │                      │

  │방지      │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │안전      │        │? 블록 가공            │? 외관 치수          │                      │

  │장치      ├────┼────────────┼───────────┤                      │

  │          │점차형  │? 블록가공             │? 외관치수           │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 죠 조립              │? 이동상태 점검      │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 깁 조립              │? 레일간 간격 측정   │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 스프링 조립          │? 스프링 세팅길이    │                      │

  │          │        │                        │측정                  │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 조정 작업            │? 제동력 측정        │                      │

  │          │        │                        │? 깁간 거리          │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 래칫 조립            │? 직각도             │                      │

  │          │        │                        │? 치수               │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 롤러 조립            │? 정렬상태           │                      │

  │          │        │                        │? 베어링 상태        │                      │

  │          │        ├────────────┼───────────┤                      │

  │          │        │? 접점 조립            │? 은접점             │                      │

  │          │        │                        │? 수평도             │                      │

  │          │        │                        │? 스프링 상태        │                      │

  ├─────┴────┼────────────┼───────────┤                      │

  │12) 출입문          │? 스위치 조립          │? 단자 압착 상태     │                      │

  │잠금장치            │                        │? 케이블             │                      │

  │                    │                        │ 고정상태             │                      │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤                      │

  │13) 출입문 조립체   │? 도어 절단 및 절곡    │? 치수 검사          │                      │

  │                    │                        │? 상태 검사          │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 도어 용접 및 조립    │? 치수 검사          │                      │

  │                    │                        │? 상태 검사          │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 보강대 용접 및       │? 상태 검사          │                      │

  │                    │조립                    │                      │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 도어 슈 조립         │? 치수 검사          │                      │

  │                    │                        │? 상태 검사          │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 도어 실 가공         │? 치수 검사          │                      │

  │                    │                        │? 상태 검사          │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 행거 ass’y 조립     │? 치수 검사          │                      │

  │                    │                        │? 상태 검사          │                      │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤                      │

  │14) 매다는 장치     │? 절단                 │? 길이검사           │                      │

  │                    │                        │? 치수               │                      │

  │                    │                        │? 인장강도(파단강도) │                      │

  │                    │                        │? 비틀림 시험        │                      │

  │                    │                        │? 감김 시험          │                      │

  └──────────┴────────────┴───────────┴───────────┘

   나. 에스컬레이터를 구성하는 승강기안전부품                                                       

  ┌──────────┬────────────┬───────────┬───────────┐

  │구분                │공정명                  │심사항목              │심사방법              │

  ├──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

  │1) 과속역행방지     │? 감지기               │? 외관상태           │? 각 공정별로 규정된 │

  │장치                │                        │? 설치상태           │심사항목에 대하여     │

  │                    │                        │? 치수검사           │공정심사를            │

  │                    │                        │? 배선상태           │실시하고 기록으로     │

  │                    ├────────────┼───────────┤관리하고 있어야       │

  │                    │? 안전회로 기판        │? 배선상태           │한다.                 │

  │                    │                        │? 설치상태           │? 제품의 종류,       │

  │                    │                        │? 입출력 상태        │공정의 특수성 및      │

  │                    ├────────────┼───────────┤제조기술의 개발로     │

  │                    │? 작동부               │? 설치상태           │자재를 대체 또는      │

  │                    │                        │? 전기적 동작 확인   │생략하거나            │

  │                    │                        │스위치 설치 여부      │심사항목을 증감할     │

  │                    ├────────────┼───────────┤수 있다.              │

  │                    │? 작동부               │? 동작 시 충격 전달  │? 제품의 품질이      │

  │                    │                        │여부                  │규격수준 이상으로     │

  │                    │                        │? 정전 시 동작 여부  │유지될 수 있도록      │

  │                    ├────────────┼───────────┤공정심사 방법을       │

  │                    │? 제동부               │? 구조               │규정해야 한다.        │

  │                    │                        │? 치수               │? 사내규정에 따라    │

  │                    │                        │? 제동토크           │심사ㆍ관리를          │

  │                    │                        │? 조립상태           │실시하여 그 기록을    │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤활용하고,             │

  │2) 구동기           │? 원자재 가공          │? 외관치수           │공정관리자가          │

  │                    ├────────────┼───────────┤규정대로 실시할 수    │

  │                    │? 원자재 조립          │? 사양확인           │있어야 한다.          │

  │                    │                        │? 치수확인           │? 공정심사의 주기는  │

  │                    ├────────────┼───────────┤품목별 특성에 맞게    │

  │                    │? 감속기 조립          │? 백래시 측정        │규정하여야 하나,      │

  │                    ├────────────┼───────────┤로트별로 투입         │

  │                    │? 브레이크 조립        │? 제동토크           │초기, 중간, 최종      │

  │                    │                        │? 접촉상태           │공정별 1회 이상       │

  │                    │                        │? 스트로크           │실시해야 한다.        │

  │                    │                        │? 동작소음           │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 모터조립             │? 절연저항           │                      │

  │                    │                        │? 무부하 전압        │                      │

  │                    │                        │? 전압/전류          │                      │

  │                    │                        │? 소음/진동          │                      │

  │                    │                        │? 절연               │                      │

  │                    │                        │? 내전압             │                      │

  │                    │                        │? 동심도             │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 안전스위치 조립      │? 접점상태           │                      │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤                      │

  │3) 구동체인         │? 체인조립             │? 파단강도(치수별)   │                      │

  │                    │                        │? 치수 검사          │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 롤러조립             │? 치수 검사          │                      │

  │                    │                        │? 상태 검사          │                      │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤                      │

  │4) 디딤판           │? 다이캐스팅           │? 금형 검사          │                      │

  │                    │                        │? 치수 검사          │                      │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤                      │

  │5) 디딤판 체인      │? 체인조립             │? 파단강도(치수별)   │                      │

  │                    │                        │? 치수 검사          │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 롤러조립             │? 치수 검사          │                      │

  │                    │                        │? 상태 검사          │                      │

  ├──────────┼────────────┼───────────┤                      │

  │6) 제어반           │? 조립                 │? 입/출력 신호 확인  │                      │

  │                    │                        │? 내전압             │                      │

  │                    │                        │? 절연저항           │                      │

  │                    │                        │? 결선확인           │                      │

  │                    ├────────────┼───────────┤                      │

  │                    │? 시뮬레이션           │? 기능검사           │                      │

  │                    │                        │? 결선확인           │                      │

  └──────────┴────────────┴───────────┴───────────┘

  3. 제품심사                                                                                       

   가. 엘리베이터 또는 휠체어리프트를 구성하는 승강기안전부품                                       

  ┌───────────┬────────────┬──────────────────────┐

  │구분                  │심사항목                │심사방법                                    │

  ├───────────┼────────────┼──────────────────────┤

  │1) 문열림출발방지장치 │? 해당                 │? 최종 제품에 대해 안전기준에              │

  ├───────────┤승강기안전부품          │적합한지 시험검사를 한 후                   │

  │2) 과속조절기         │안전기준과 동등         │기록으로 관리하고 있어야 한다.              │

  ├───────────┤이상 여부               │? 원자재, 공정심사와 겹치는 항목에         │

  │3) 구동기             │                        │대해서는 제품심사를 생략해도                │

  ├───────────┤                        │좋다.                                       │

  │4) 럽처밸브           │                        │? 제품의 심사방법은 제품의 품질이          │

  ├───────────┤                        │규격수준 이상으로 유지될 수                 │

  │5) 비상통화장치       │                        │있도록 규정해야 한다.                       │

  ├───────────┤                        │? 심사자가 규격 및 사내규정에 따라         │

  │6) 상승과속방지장치   │                        │시험검사를 할 수 있어야 한다. 이            │

  ├───────────┤                        │경우 시험검사는 규격 및                     │

  │7) 유량제한기         │                        │사내규정에 따라 제품의 성능이               │

  ├───────────┤                        │유지되고 있는 것을 확인할 수 있는           │

  │8) 완충기             │                        │방법으로 할 수 있다.                        │

  ├───────────┤                        │? 심사의 주기는 사내규정에서 정한          │

  │9) 이동케이블         │                        │새로운 로트 또는 일정수량마다               │

  ├───────────┤                        │실시해야 하며, 최소 연 1회 이상             │

  │10) 제어반            │                        │실시해야 한다. 다만,                        │

  ├───────────┤                        │승강기안전부품 안전기준 별표 3,             │

  │11) 추락방지안전장치  │                        │별표 5, 별표 6, 별표 7 또는 별표            │

  ├───────────┤                        │12에 따른 승강기안전부품은 별표             │

  │12) 출입문 잠금장치   │                        │1의 모델 구분 기준에 따른 종류별            │

  ├───────────┤                        │모델이 2개 이하인 경우 1개 이상,            │

  │13) 출입문 조립체     │                        │3개 이상인 경우 2개 이상의                  │

  ├───────────┤                        │모델에 대해 연 1회 이상 심사를              │

  │14) 매다는 장치       │                        │실시해야 한다.                              │

  └───────────┴────────────┴──────────────────────┘

   나. 에스컬레이터를 구성하는 승강기안전부품                                                       

  ┌───────────┬────────────┬──────────────────────┐

  │구분                  │심사항목                │심사방법                                    │

  ├───────────┼────────────┼──────────────────────┤

  │1) 과속?역행방지장치 │? 해당                 │? 최종 제품에 대해 안전기준에              │

  ├───────────┤승강기안전부품          │적합한지 시험검사를 한 후                   │

  │2) 구동기             │안전기준과 동등         │기록으로 관리하고 있어야 한다.              │

  ├───────────┤이상 여부               │? 원자재, 공정심사와 겹치는 항목에         │

  │3) 구동체인           │                        │대해서는 제품심사를 생략해도                │

  ├───────────┤                        │좋다.                                       │

  │4) 디딤판             │                        │? 제품의 심사방법은 제품의 품질이          │

  ├───────────┤                        │규격수준 이상으로 유지될 수                 │

  │5) 디딤판체인         │                        │있도록 규정하여야 한다.                     │

  ├───────────┤                        │? 심사자가 규격 및 사내규정에 따라         │

  │6) 제어반             │                        │시험검사를 할 수 있어야 한다. 이            │

  │                      │                        │경우 시험검사는 사내규정에 따라             │

  │                      │                        │제품의 성능이 유지되고 있는 것을            │

  │                      │                        │확인할 수 있는 방법으로 할 수               │

  │                      │                        │있다.                                       │

  │                      │                        │? 심사의 주기는 사내규정에서 정한          │

  │                      │                        │새로운 로트 또는 일정수량마다               │

  │                      │                        │실시해야 하며, 최소 연 1회 이상             │

  │                      │                        │실시해야 한다. 다만, 승강기                 │

  │                      │                        │안전부품 안전기준 별표 17 또는              │

  │                      │                        │별표 18에 따른 승강기안전부품은             │

  │                      │                        │별표 1의 모델 구분 기준에 따른              │

  │                      │                        │종류별 모델이 2개 이하인 경우               │

  │                      │                        │1개 이상, 3개 이상인 경우 2개               │

  │                      │                        │이상의 모델에 대해 연 1회 이상              │

  │                      │                        │심사를 실시해야 한다.                       │

  └───────────┴────────────┴──────────────────────┘

별표 0006: 승강기의 모델 구분 기준의 세부사항(제25조 관련)

  [별표 6]                                                                              

  승강기의 모델 구분 기준의 세부사항(제25조 관련)                                       

  1. 엘리베이터                                                                         

  ┌───────┬─────────┬───────────────────────┐

  │종류          │모델 구분 기준    │세부사항                                      │

  ├───────┼────┬────┼───────────────────────┤

  │가. 전기식    │1) 종류 │용도    │가) 신청인이 제시                             │

  │엘리베이터    │        ├────┼───────────────────────┤

  │              │        │구조    │나) 권상식                                    │

  │              │        │        │다) 권동식                                    │

  │              │        │        │라) 경사형                                    │

  │              │        │        │마) 기타                                      │

  │              │        ├────┼───────────────────────┤

  │              │        │제어    │바) 신청인이 제시                             │

  │              ├────┴────┼───────────────────────┤

  │              │2) 정격하중       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │3) 견인하중       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │4) 정격속도       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │5) 운행거리       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │6) 운반구(카) 무게│신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │7) 구동기 위치    │가) 기계실 내부                               │

  │              │                  │나) 승강로 상부                               │

  │              │                  │다) 승강로 하부                               │

  │              │                  │라) 기타                                      │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │8) 출입문 개폐구조│가) 수평개폐방식                              │

  │              │                  │나) 수직개폐방식                              │

  │              │                  │다) 기타                                      │

  ├───────┼────┬────┼───────────────────────┤

  │나. 유압식    │1) 종류 │용도    │가) 신청인이 제시                             │

  │엘리베이터    │        ├────┼───────────────────────┤

  │              │        │구조    │나) 직접식                                    │

  │              │        │        │다) 간접식                                    │

  │              │        │        │라) 경사형                                    │

  │              │        │        │마) 기타                                      │

  │              │        ├────┼───────────────────────┤

  │              │        │제어    │바) 신청인이 제시                             │

  │              ├────┴────┼───────────────────────┤

  │              │2) 정격하중       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │3) 견인하중       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │4) 정격속도       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │5) 운행거리       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │6) 카 자중        │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │7) 구동기 위치    │가) 기계실 내부                               │

  │              │                  │나) 승강로 상부                               │

  │              │                  │다) 승강로 하부                               │

  │              │                  │라) 기타                                      │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │8) 출입문 개폐구조│가) 수평개폐방식                              │

  │              │                  │나) 수직개폐방식                              │

  │              │                  │다) 기타                                      │

  └───────┴─────────┴───────────────────────┘

  2. 에스컬레이터                                                                       

  ┌───────┬─────────┬───────────────────────┐

  │분류          │모델 구분 기준    │세부사항                                      │

  ├───────┼────┬────┼───────────────────────┤

  │가. 에스컬레이│1) 종류 │용도    │가) 신청인이 제시                             │

  │터            │        ├────┼───────────────────────┤

  │              │        │구조    │나) 직선형                                    │

  │              │        │        │다) 타원형                                    │

  │              │        │        │라) 기타                                      │

  │              │        ├────┼───────────────────────┤

  │              │        │제어    │마) 신청인이 제시                             │

  │              ├────┴────┼───────────────────────┤

  │              │2) 정격하중       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │3) 정격속도       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │4) 구동기 위치    │가) 단일 기계실                               │

  │              │                  │나) 다중 기계실                               │

  ├───────┼────┬────┼───────────────────────┤

  │나. 무빙워크  │1) 종류 │용도    │가) 신청인이 제시                             │

  │              │        ├────┼───────────────────────┤

  │              │        │구조    │나) 팰릿식                                    │

  │              │        │        │다) 벨트식                                    │

  │              │        │        │라) 기타                                      │

  │              │        ├────┼───────────────────────┤

  │              │        │제어    │마) 신청인이 제시                             │

  │              ├────┴────┼───────────────────────┤

  │              │2) 정격하중       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │3) 정격속도       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │4) 구동기 위치    │가) 단일 기계실                               │

  │              │                  │나) 다중 기계실                               │

  └───────┴─────────┴───────────────────────┘

  3. 휠체어리프트                                                                       

  ┌───────┬─────────┬───────────────────────┐

  │종류          │모델 구분 기준    │세부사항                                      │

  ├───────┼────┬────┼───────────────────────┤

  │가. 전기식    │1) 종류 │구조    │가) 일반형                                    │

  │수직형        │        │        │나) 특수형                                    │

  │휠체어        │        ├────┼───────────────────────┤

  │리프트        │        │제어    │다) 신청인이 제시                             │

  │              ├────┴────┼───────────────────────┤

  │              │2) 정격하중       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │3) 정격속도       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │4) 구동방식       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  ├───────┼────┬────┼───────────────────────┤

  │나. 유압식    │1) 종류 │구조    │가) 일반형                                    │

  │수직형        │        │        │나) 특수형                                    │

  │휠체어        │        ├────┼───────────────────────┤

  │리프트        │        │제어    │다) 신청인이 제시                             │

  │              ├────┴────┼───────────────────────┤

  │              │2) 정격하중       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │3) 정격속도       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │4) 구동방식       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  ├───────┼────┬────┼───────────────────────┤

  │다. 경사형    │1) 종류 │구조    │가) 입석식                                    │

  │휠체어        │        │        │나) 좌석식                                    │

  │리프트        │        │        │다) 휠체어식                                  │

  │              │        ├────┼───────────────────────┤

  │              │        │제어    │라) 신청인이 제시                             │

  │              ├────┴────┼───────────────────────┤

  │              │2) 정격하중       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │3) 정격속도       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  │              ├─────────┼───────────────────────┤

  │              │4) 구동방식       │신청인이 최소값~최대값 제시                   │

  └───────┴─────────┴───────────────────────┘

    비고                                                                                

    1. 엘리베이터 및 휠체어리프트의 “정격하중” 세부사항은 카 유효면적과 연관된다.     

    따라서 정격하중에 따른 세부사항의 최소값, 최대값은 정원을 고려하여야 한다.          

    2. 승강기의 “정격속도”는 구동기와 관련되며, 세부사항은 무제한의 최소/최대범위가   

    가능한 것은 아니다.                                                                 

    3. 승강기의 “제어”는 제어회로·안전회로 구성과 관련되며, 세부사항은 무제한의      

    설계범위가 가능한 것은 아니다.                                                      

별표 0007: 승강기안전인증서의 안전관리 부품목록(제26조제1항 및 제47조 관련)

  [별표 7]                                                                      

  승강기안전인증서의 안전관리 부품목록(제26조제1항 및 제47조 관련)              

  엘리베이터                                                                    

  ┌────────────┬────────────────────────┐

  │종류                    │안전관리부품                                    │

  ├────────────┼────────────────────────┤

  │가. 전기식 엘리베이터   │1) 문열림출발방지장치        2) 과속조절기      │

  │                        │3) 구동기                    4) 상승과속방지장치│

  │                        │5) 완충기                    6) 이동케이블      │

  │                        │7) 제어반                    8) 추락방지장치    │

  │                        │9) 출입문 잠금장치           10) 출입문 조립체  │

  │                        │11) 매다는 장치              12) 주행안내 레일  │

  │                        │13) 출입문 개폐장치          14) 출입문 제어장치│

  ├────────────┼────────────────────────┤

  │나. 유압식 엘리베이터   │1) 문열림출발방지장치        2) 과속조절기      │

  │                        │3) 구동기                    4) 럽처밸브        │

  │                        │5) 유량제한기                6) 상승과속방지장치│

  │                        │7) 완충기                    8) 이동케이블      │

  │                        │9) 제어반                    10) 추락방지장치   │

  │                        │11) 출입문 잠금장치          12) 출입문 조립체  │

  │                        │13) 매다는 장치              14) 주행안내 레일  │

  │                        │15) 출입문 개폐장치          16) 출입문 제어장치│

  └────────────┴────────────────────────┘

  2. 에스컬레이터                                                               

  ┌────────────┬────────────────────────┐

  │종류                    │안전관리부품                                    │

  ├────────────┼────────────────────────┤

  │가. 에스컬레이터        │1) 과속역행방지장치             2) 구동기       │

  │                        │3) 구동체인                     4) 디딤판       │

  │                        │5) 디딤판체인                   6) 제어반,      │

  │                        │7) 디딤판 경계틀(Demarcation)  8) 손잡이        │

  │                        │9) 끼임방지 빗(Comb)                            │

  ├────────────┼────────────────────────┤

  │나. 무빙워크            │1) 과속역행방지장치             2) 구동기       │

  │                        │3) 구동체인                     4) 디딤판       │

  │                        │5) 디딤판체인                   6) 제어반       │

  │                        │7) 디딤판 경계틀(Demarcation)  8) 손잡이        │

  │                        │9) 끼임방지 빗(Comb)                            │

  └────────────┴────────────────────────┘

  3. 휠체어리프트                                                               

  ┌────────────┬────────────────────────┐

  │종류                    │안전관리부품                                    │

  ├────────────┼────────────────────────┤

  │가. 전기식              │1) 과속조절기                2) 구동기          │

  │수직형 휠체어리프트     │3) 이동케이블                4) 제어반          │

  │                        │5) 추락방지장치              6) 출입문 잠금장치 │

  │                        │7) 매다는 장치               8) 주행안내 레일   │

  │                        │9) 출입문 개폐장치           10) 출입문 제어장치│

  ├────────────┼────────────────────────┤

  │나. 유압식              │1) 과속조절기                2) 구동기          │

  │수직형 휠체어리프트     │3) 럽처밸브                  4) 유량제한기      │

  │                        │5) 이동케이블                6) 제어반          │

  │                        │7) 추락방지장치              8) 출입문 잠금장치 │

  │                        │9) 매다는 장치                                  │

  ├────────────┼────────────────────────┤

  │다. 경사형 휠체어리프트 │1) 과속조절기                2) 구동기          │

  │                        │3) 럽처밸브                  4) 유량제한기      │

  │                        │5) 이동케이블                6) 제어반          │

  │                        │7) 추락방지장치              8) 매다는 장치     │

  └────────────┴────────────────────────┘

별표 0008: 승강기의 안전성에 대한 자체심사기준(제45조 및 제46조 관련)

  [별표 8]                                                                                                  

  승강기의 안전성에 대한 자체심사기준(제45조 및 제46조 관련)                                                

  1. 원자재심사                                                                                             

   가. 엘리베이터                                                                                           

    ┌─────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┐

    │구분                                      │자재명            │심사항목          │관리방법        │

    ├──────┬──────────┬───┼─────────┼─────────┼────────┤

    │1) 전기식   │가) 문열림          │제동부│? 상승과속       │? 상승과속       │? 주요         │

    │엘리베이터  │출발                │      │방지장치와        │방지장치와        │자재별로        │

    │            │방지                │      │같음              │같음              │심사항목을      │

    │            │장치                ├───┼─────────┼─────────┤정하여,         │

    │            │                    │작동부│? 제어반과 같음  │? 제어반과 같음  │규격수준        │

    │            ├──────────┴───┼─────────┼─────────┤이상으로        │

    │            │나) 과속조절기              │? 속도 진자 스프 │? 스프링 상수    │심사를 한       │

    │            │                            │링                │                  │후 기록으로     │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤관리해야        │

    │            │                            │? 인발력 스프링  │? 스프링 상수    │한다.           │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤? 공급선의     │

    │            │                            │? 도르래         │? 경도           │성적서로        │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤대체가          │

    │            │                            │? 과속스위치     │? 정격전압       │가능한          │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │항목에          │

    │            │                            │                  │? IP등급         │대해서는        │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤성적서를        │

    │            │다) 구동기                  │? 케이스         │? 재질           │보유하고        │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │있어야          │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤한다.           │

    │            │                            │? 축             │? 재질           │? 제품의       │

    │            │                            │                  │? 치수           │종류,           │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤공정의          │

    │            │                            │? 브레이크       │? 제동토크       │특수성 및       │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │제조기술의      │

    │            │                            │                  │? 접촉률         │개발로          │

    │            │                            │                  │? 코일저항       │자재를 대체     │

    │            │                            │                  │? 스트로크       │또는            │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤생략하거나      │

    │            │                            │? 견인 도르래    │? 소재시험       │검사항목을      │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │증감할 수       │

    │            │                            │                  │? 그루브홈       │있다.           │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤? 자재의       │

    │            │                            │? 회전자         │? 외관시험       │품질기준은      │

    │            │                            │                  │? 자석시험       │생산제품의      │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤품질이          │

    │            │                            │? 고정자         │? 권선저항       │규격수준        │

    │            │                            │                  │? 절연           │이상으로        │

    │            │                            │                  │? 내전압         │유지될 수       │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │있도록          │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤규정해야        │

    │            │                            │? 기어           │? 소재시험       │한다.           │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤? 자재심사     │

    │            │라) 비상통화장치            │? 인쇄회로기판   │? 정격전압       │방법은          │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤제품의          │

    │            │                            │? 기구물         │? 가공상태       │품질이          │

    │            ├───────┬──────┼─────────┼─────────┤규격수준        │

    │            │마) 상승과속  │가이드      │? 스프링         │? 스프링 상수    │이상으로        │

    │            │방지장치      │레일        │(U/디스크/코일)   │? 치수           │유지될 수       │

    │            │              │제동형      ├─────────┼─────────┤있도록          │

    │            │              │            │? 쐐기(Gib,      │? 표면경도       │정해야          │

    │            │              │            │  Wedge)          │                  │한다.           │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤? 인수검사 및  │

    │            │              │            │? 조오(Jaw)      │? 표면경도       │자재관리를      │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤하고,           │

    │            │              │            │? 블록           │? 치수           │자재를          │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤관리하는        │

    │            │              │            │? 안전스위치     │? 정격전압       │자가 그         │

    │            │              │            │                  │? 정격전류       │결과를          │

    │            │              │            │                  │? IP등급         │활용하고        │

    │            │              ├──────┼─────────┼─────────┤있어야          │

    │            │              │로프        │? 스프링         │? 스프링 상수    │한다.           │

    │            │              │제동형      │                  │? 치수           │? 새로운       │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤자재투입 시     │

    │            │              │            │? 라이닝         │? 표면경도       │마다            │

    │            │              │            │                  │? 치수           │심사주기로      │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤하고 1년을      │

    │            │              │            │? 유(공)압       │? 정격압력       │넘지 말아야     │

    │            │              │            │ 유니트           │? 정격유량       │한다.           │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤? 원자재심사는 │

    │            │              │            │? 블록           │? 구조           │공급업체에      │

    │            │              │            │                  │? 치수           │서 제출하는     │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤공인기관의      │

    │            │              │            │? 안전스위치     │? 정격전압       │시험성적서      │

    │            │              │            │                  │? 정격전류       │로 대체가       │

    │            │              │            │                  │? IP등급         │가능하다.       │

    │            │              ├──────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │              │이중        │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │              │브레        │                  │? 치수           │                │

    │            │              │이크        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 라이닝         │? 표면경도       │                │

    │            │              │            │                  │? 치수           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 코일박스       │? 정격전압       │                │

    │            │              │            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │              │            │                  │? 절연저항       │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 드럼           │? 구조           │                │

    │            │              │            │(디스크원판)      │? 치수           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 축             │? 인장강도       │                │

    │            │              │            │                  │? 경도           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 안전스위치     │? 정격전압       │                │

    │            │              │            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │              │            │                  │? IP등급         │                │

    │            │              ├──────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │              │도르래      │? 스프링         │? 스프링         │                │

    │            │              │브레        │                  │ 상수             │                │

    │            │              │이크        │                  │? 치수           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 블록           │? 구조           │                │

    │            │              │            │                  │? 치수           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 브레이크       │? 표면경도       │                │

    │            │              │            │ 패드             │? 치수           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 베어링         │? 베어링 치수    │                │

    │            │              │            │ 플레이트         │                  │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 유(공)압       │? 정격압력       │                │

    │            │              │            │   유니트         │? 정격유량       │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 안전스위치     │? 정격전압       │                │

    │            │              │            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │              │            │                  │? IP등급         │                │

    │            ├───────┼──────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │바) 완충기    │스프링식    │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │              │            │                  │? 치수           │                │

    │            │              ├──────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │              │유압식      │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │              │            │                  │? 치수           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 플런저         │? 표면 거칠기    │                │

    │            │              │            │                  │? 치수           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 실린더         │? 표면 거칠기    │                │

    │            │              │            │                  │? 치수           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 오일게이지     │? 구조           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 안전스위치     │? 정격전압       │                │

    │            │              │            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │              │            │                  │? IP등급         │                │

    │            │              ├──────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │              │우레탄식    │? 우레탄         │? 직경           │                │

    │            │              │            │                  │? 전고           │                │

    │            ├───────┴──────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │사) 이동케이블              │? 도체           │? 도체저항       │                │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 시스           │? 경도           │                │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 절연체         │? 절연저항       │                │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │아) 제어반                  │? 인쇄회로기판   │? 패턴확인       │                │

    │            │                            │                  │? 외관검사       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 인버터         │? 정격전압       │                │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 접촉기/        │? 정격전압       │                │

    │            │                            │   릴레이         │? 정격전류       │                │

    │            ├───────┬──────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │자)           │즉시        │? 롤러           │? 표면경도       │                │

    │            │추락방지      │작동형      ├─────────┼─────────┤                │

    │            │안전장치      │            │? 블록           │? 치수           │                │

    │            │              ├──────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │              │점차        │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │              │작동형      │(U/디스크/코일)   │? 치수           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 쐐기(Gib,      │? 표면경도       │                │

    │            │              │            │  Wedge)          │                  │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 조오(Jaw)      │? 표면경도       │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 블록           │? 치수           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 안전스위치     │? 정격전압       │                │

    │            │              │            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │              │            │                  │? IP등급         │                │

    │            ├───────┼──────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │아)           │중앙        │? 절연물질       │? 재질           │                │

    │            │출입문        │(측면)      │                  │? 구조           │                │

    │            │잠금장치      │개폐        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │방식        │? 접점           │? 구조           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 칼 및 칼받이   │? 구조           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │              │            │                  │? 치수           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 스위치         │? 정격전압       │                │

    │            │              │            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │              │            │                  │? IP등급         │                │

    │            │              ├──────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │              │상승        │? 절연물질       │? 내트래킹       │                │

    │            │              │개폐        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │방식        │? 접점           │? 재질           │                │

    │            │              │            │                  │? 구조           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 칼 및 칼받이   │? 구조           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │              │            │                  │? 치수           │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 솔레노이드     │? 정격전압       │                │

    │            │              │            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │              │            │                  │? 스위칭         │                │

    │            │              │            │                  │ 시간             │                │

    │            │              │            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │              │            │? 스위치         │? 정격전압       │                │

    │            │              │            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │              │            │                  │? IP등급         │                │

    │            ├───────┴──────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │자) 출입문 조립체           │? 도어패널       │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도어 슈        │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 비상가이드 슈  │? 재질           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도어행거       │? 치수           │                │

    │            │                            │  ass’y          │                  │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도어실         │? 치수           │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │차) 매다는 장치             │? 소선           │? 인장강도       │                │

    │            │                            │(스트랜드)        │ (파단강도)       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │카) 주행안내 레일           │? 레일           │? 재질           │                │

    │            │    (Guide Rail)            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 레일 브라켓    │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │타) 출입문 개폐장치         │? 도어모터       │? 정격전압       │                │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 연동로프       │? 인장강도       │                │

    │            │                            │                  │ (파단강도)       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │하) 출입문 제어장치         │? 인쇄회로기판   │? 패턴확인       │                │

    │            │                            │                  │? 외관검사       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 인버터         │? 정격전압       │                │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 접촉기/        │? 정격전압       │                │

    │            │                            │   릴레이         │? 정격전류       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │거) 층상선택기              │? 감지기         │? 정격전압       │                │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 차폐판         │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    ├──────┼───────┬──────┼─────────┼─────────┤                │

    │2) 유압식   │가) 문열림    │제동부      │? 상승과속방지   │? 상승과속방지   │                │

    │엘리베이터  │출발방지      │            │장치와 같음       │장치와 같음       │                │

    │            │장치          ├──────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │              │작동부      │? 제어반과 같음  │? 제어반과 같음  │                │

    │            ├───────┴──────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │나) 과속조절기              │? 속도 진자  스프│? 스프링 상수    │                │

    │            │                            │링                │                  │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 인발력 스프링  │? 스프링 상수    │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도르래         │? 경도           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 과속스위치     │? 정격전압       │                │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │                            │                  │? IP등급         │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │다) 구동기                  │? 케이스         │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 축             │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 브레이크       │? 제동토크       │                │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │                │

    │            │                            │                  │? 접촉률         │                │

    │            │                            │                  │? 코일저항       │                │

    │            │                            │                  │? 스트로크       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 견인 도르래    │? 소재시험       │                │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │                │

    │            │                            │                  │? 그루브홈       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 회전자         │? 외관시험       │                │

    │            │                            │                  │? 자석시험       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 고정자         │? 권선저항       │                │

    │            │                            │                  │? 절연           │                │

    │            │                            │                  │? 내전압         │                │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 기어           │? 소재시험       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │라) 럽처밸브                │? 원재료         │? 재질           │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │마) 비상통화장치            │? 인쇄회로기판   │? 정격전압       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 기구물         │? 가공상태       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │바) 유량제한기              │? 원재료         │? 재질           │                │

    │            ├─────┬────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │사) 완충기│스프링식        │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │          │                │                  │? 치수           │                │

    │            │          ├────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │          │유압식          │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │          │                │                  │? 치수           │                │

    │            │          │                ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │                │? 플런저         │? 표면 거칠기    │                │

    │            │          │                │                  │? 치수           │                │

    │            │          │                ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │                │? 실린더         │? 표면 거칠기    │                │

    │            │          │                │                  │? 치수           │                │

    │            │          │                ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │                │? 오일게이지     │? 구조           │                │

    │            │          │                ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │                │? 안전스위치     │? 정격전압       │                │

    │            │          │                │                  │? 정격전류       │                │

    │            │          │                │                  │? IP등급         │                │

    │            │          ├────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │          │우레탄식        │? 우레탄         │? 직경           │                │

    │            │          │                │                  │? 전고           │                │

    │            ├─────┴────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │아) 이동케이블              │? 도체           │? 도체저항       │                │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 시스           │? 경도           │                │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 절연체         │? 절연저항       │                │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │자) 제어반                  │? 인쇄회로기판   │? 패턴확인       │                │

    │            │                            │                  │? 외관검사       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 인버터         │? 정격전압       │                │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 접촉기/        │? 정격전압       │                │

    │            │                            │   릴레이         │? 정격전류       │                │

    │            ├─────┬────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │차)       │즉시            │? 롤러           │? 표면경도       │                │

    │            │추락방지  │작동형          ├─────────┼─────────┤                │

    │            │안전장치  │                │? 블록           │? 치수           │                │

    │            │          ├────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │          │점차            │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │          │작동형          │(U/디스크/코일)   │? 치수           │                │

    │            │          │                ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │                │? 쐐기(Gib,      │? 표면경도       │                │

    │            │          │                │  Wedge)          │                  │                │

    │            │          │                ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │                │? 조오(Jaw)      │? 표면경도       │                │

    │            │          │                ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │                │? 블록           │? 치수           │                │

    │            │          │                ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │                │? 안전스위치     │? 정격전압       │                │

    │            │          │                │                  │? 정격전류       │                │

    │            │          │                │                  │? IP등급         │                │

    │            ├─────┼────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │카)       │중앙            │? 절연물질       │? 재질           │                │

    │            │출입문    │(측면)          │                  │? 구조           │                │

    │            │잠금장치  │개폐            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │방식            │? 접점           │? 구조           │                │

    │            │          │                ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │                │? 칼 및 칼받이   │? 구조           │                │

    │            │          │                ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │                │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │          │                │                  │? 치수           │                │

    │            │          │                ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │                │? 스위치         │? 정격전압       │                │

    │            │          │                │                  │? 정격전류       │                │

    │            │          │                │                  │? IP등급         │                │

    │            │          ├────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │          │상승            │? 절연물질       │? 내트래킹       │                │

    │            │          │개폐            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │방식            │? 접점           │? 재질           │                │

    │            │          │                │                  │? 구조           │                │

    │            │          │                ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │                │? 칼 및 칼받이   │? 구조           │                │

    │            │          │                ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │                │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │          │                │                  │? 치수           │                │

    │            │          │                ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │                │? 솔레노이드     │? 정격전압       │                │

    │            │          │                │                  │? 정격전류       │                │

    │            │          │                │                  │? 스위칭         │                │

    │            │          │                │                  │ 시간             │                │

    │            │          │                ├─────────┼─────────┤                │

    │            │          │                │? 스위치         │? 정격전압       │                │

    │            │          │                │                  │? 정격전류       │                │

    │            │          │                │                  │? IP등급         │                │

    │            ├─────┴────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │타) 출입문 조립체           │? 도어패널       │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도어 슈        │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 비상가이드 슈  │? 재질           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도어행거       │? 치수           │                │

    │            │                            │   ass’y         │                  │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도어실         │? 치수           │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │파) 현수장치                │? 소선           │? 인장강도       │                │

    │            │                            │(스트랜드)        │ (파단강도)       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │하) 주행안내 레일           │? 레일           │? 재질           │                │

    │            │    (Guide Rail)            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 레일 브라켓    │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │거) 출입문 개폐장치         │? 도어모터       │? 정격전압       │                │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 연동로프       │? 인장강도       │                │

    │            │                            │                  │ (파단강도)       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │너) 출입문 제어장치         │? 인쇄회로기판   │? 패턴확인       │                │

    │            │                            │                  │? 외관검사       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 인버터         │? 정격전압       │                │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 접촉기/        │? 정격전압       │                │

    │            │                            │   릴레이         │? 정격전류       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │더) 층상선택기              │? 감지기         │? 정격전압       │                │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 차폐판         │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    └──────┴──────────────┴─────────┴─────────┴────────┘

   나. 에스컬레이터                                                                                         

    ┌─────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┐

    │구분                                      │자재명            │심사항목          │관리방법        │

    ├──────┬──────────────┼─────────┼─────────┼────────┤

    │1) 에스컬레 │가) 과속?역행방지장치      │? 감지기         │? 외관상태       │? 주요         │

    │이터        │                            │                  │? 설치상태       │자재별로        │

    │            │                            │                  │? 치수검사       │심사항목을      │

    │            │                            │                  │? 배선상태       │정하여,         │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤규격수준        │

    │            │                            │? 안전회로기판   │? 배선상태       │이상으로        │

    │            │                            │                  │? 설치상태       │심사를 한       │

    │            │                            │                  │? 입출력 상태    │후 기록으로     │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤관리해야        │

    │            │                            │? 작동부         │? 설치상태       │한다.           │

    │            │                            │                  │? 전기적 동작    │? 공급선의     │

    │            │                            │                  │확인스위치        │성적서로        │

    │            │                            │                  │설치 여부         │대체가          │

    │            │                            │                  │? 동작 시 충격   │가능한          │

    │            │                            │                  │전달 여부         │항목에          │

    │            │                            │                  │? 정전 시 동작   │대해서는        │

    │            │                            │                  │ 여부             │성적서를        │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤보유하고        │

    │            │                            │? 제동부         │? 구조           │있어야          │

    │            │                            │                  │? 치수           │한다.           │

    │            │                            │                  │? 제동토크       │? 제품의       │

    │            │                            │                  │? 조립상태       │종류,           │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤공정의          │

    │            │나) 구동기                  │? 원자재가공     │? 외관치수       │특수성 및       │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤제조기술의      │

    │            │                            │? 원자재조립     │? 사양확인       │개발로          │

    │            │                            │                  │? 치수확인       │자재를 대체     │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤또는            │

    │            │                            │? 감속기조립     │? 백래시 측정    │생략하거나      │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤검사항목을      │

    │            │                            │? 브레이크 조립  │? 제동토크       │증감할 수       │

    │            │                            │                  │? 접촉상태       │있다.           │

    │            │                            │                  │? 스트로크       │? 자재의       │

    │            │                            │                  │? 동작소음       │품질기준은      │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤생산제품의      │

    │            │                            │? 모터조립       │? 절연저항       │품질이          │

    │            │                            │                  │? 무부하 전압    │규격수준        │

    │            │                            │                  │? 전압/전류      │이상으로        │

    │            │                            │                  │? 소음/진동      │유지될 수       │

    │            │                            │                  │? 절연           │있도록          │

    │            │                            │                  │? 내전압         │규정해야        │

    │            │                            │                  │? 동심도         │한다.           │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤? 자재심사     │

    │            │                            │? 안전스위치조립 │? 접점상태       │방법은          │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤제품의          │

    │            │다) 구동체인                │? 체인조립       │? 파단강도       │품질이          │

    │            │                            │                  │(치수별)          │규격수준        │

    │            │                            │                  │? 치수 검사      │이상으로        │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤유지될 수       │

    │            │                            │? 롤러조립       │? 치수 검사      │있도록          │

    │            │                            │                  │? 상태 검사      │정해야          │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤한다.           │

    │            │라) 디딤판                  │? 다이캐스팅     │? 금형 검사      │? 인수검사 및  │

    │            │                            │                  │? 치수 검사      │자재관리를      │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤하고,           │

    │            │마) 디딤판 체인             │? 체인조립       │? 파단강도       │자재를          │

    │            │                            │                  │(치수별)          │관리하는        │

    │            │                            │                  │? 치수 검사      │자가 그         │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤결과를          │

    │            │                            │? 롤러조립       │? 치수 검사      │활용하고        │

    │            │                            │                  │? 상태 검사      │있어야          │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤한다.           │

    │            │바) 제어반                  │? 조립           │? 입/출력신호확  │? 새로운       │

    │            │                            │                  │인                │자재투입 시     │

    │            │                            │                  │? 내전압         │마다            │

    │            │                            │                  │? 절연저항       │심사주기로      │

    │            │                            │                  │? 결선확인       │하고 1년을      │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤넘지 않아야     │

    │            │                            │? 시뮬레이션     │? 기능검사       │한다.           │

    │            │                            │                  │? 결선확인       │? 원자재심사는 │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤공급업체에      │

    │            │사) 손잡이                  │? 스프링         │? 스프링 상수    │서 제출하는     │

    │            │  (Handrail System)         │                  │? 치수           │공인기관의      │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤시험성적서      │

    │            │                            │? 롤러           │? 표면경도       │로 대체가       │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤가능하다.       │

    │            │                            │? 스위치         │? 정격전압       │                │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │                            │                  │? IP등급         │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │아) 끼임방지 빗             │? 원자재가공     │? 외관치수       │                │

    │            │    (Comb)                  ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 원자재조립     │? 사양확인       │                │

    │            │                            │                  │? 치수확인       │                │

    ├──────┼──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │2) 무빙워크 │가) 과속?역행방지장치      │? 감지기         │? 외관상태       │                │

    │            │                            │                  │? 설치상태       │                │

    │            │                            │                  │? 치수검사       │                │

    │            │                            │                  │? 배선상태       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 안전회로기판   │? 배선상태       │                │

    │            │                            │                  │? 설치상태       │                │

    │            │                            │                  │? 입출력상태     │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 작동부         │? 설치상태       │                │

    │            │                            │                  │? 전기적 동작    │                │

    │            │                            │                  │확인스위치        │                │

    │            │                            │                  │설치 여부         │                │

    │            │                            │                  │? 동작 시        │                │

    │            │                            │                  │충격전달 여부     │                │

    │            │                            │                  │? 정전 시        │                │

    │            │                            │                  │동작 여부         │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 제동부         │? 구조           │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            │                  │? 제동토크       │                │

    │            │                            │                  │? 조립상태       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │나) 구동기                  │? 원자재가공     │? 외관치수       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 원자재조립     │? 사양확인       │                │

    │            │                            │                  │? 치수확인       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 감속기조립     │? 백래시 측정    │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 브레이크조립   │? 제동토크       │                │

    │            │                            │                  │? 접촉상태       │                │

    │            │                            │                  │? 스트로크       │                │

    │            │                            │                  │? 동작소음       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 모터조립       │? 절연저항       │                │

    │            │                            │                  │? 무부하 전압    │                │

    │            │                            │                  │? 전압/전류      │                │

    │            │                            │                  │? 소음/진동      │                │

    │            │                            │                  │? 절연           │                │

    │            │                            │                  │? 내전압         │                │

    │            │                            │                  │? 동심도         │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 안전스위치조립 │? 접점상태       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │다) 구동체인                │? 체인조립       │? 파단강도       │                │

    │            │                            │                  │(치수별)          │                │

    │            │                            │                  │? 치수 검사      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 롤러조립       │? 치수 검사      │                │

    │            │                            │                  │? 상태 검사      │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │라) 디딤판                  │? 다이캐스팅     │? 금형 검사      │                │

    │            │                            │                  │? 치수 검사      │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │마) 디딤판 체인             │? 체인조립       │? 파단강도       │                │

    │            │                            │                  │(치수별)          │                │

    │            │                            │                  │? 치수 검사      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 롤러조립       │? 치수 검사      │                │

    │            │                            │                  │? 상태 검사      │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │바) 제어반                  │? 조립           │? 입/출력신호확  │                │

    │            │                            │                  │인                │                │

    │            │                            │                  │? 내전압         │                │

    │            │                            │                  │? 절연저항       │                │

    │            │                            │                  │? 결선확인       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 시뮬레이션     │? 기능검사       │                │

    │            │                            │                  │? 결선확인       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │사) 손잡이                  │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │  (Handrail System)         │                  │? 치수           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 롤러           │? 표면경도       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 스위치         │? 정격전압       │                │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │                            │                  │? IP등급         │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │아) 끼임방지 빗             │? 원자재가공     │? 외관치수       │                │

    │            │    (Comb)                  ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 원자재조립     │? 사양확인       │                │

    │            │                            │                  │? 치수확인       │                │

    └──────┴──────────────┴─────────┴─────────┴────────┘

   다. 휠체어리프트                                                                                         

    ┌─────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┐

    │구분                                      │자재명            │심사항목          │관리방법        │

    ├──────┬──────────────┼─────────┼─────────┼────────┤

    │1) 전기식   │가) 과속조절기              │? 속도 진자      │? 스프링 상수    │?주요          │

    │수직형      │                            │  스프링          │                  │자재별로        │

    │휠체어      │                            ├─────────┼─────────┤심사항목을      │

    │리프트      │                            │? 인발력 스프링  │? 스프링 상수    │정하여,         │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤규격수준        │

    │            │                            │? 도르래         │? 경도           │이상으로        │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤심사를 한 후    │

    │            │                            │? 과속스위치     │? 정격전압       │기록으로        │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │관리해야        │

    │            │                            │                  │? IP등급         │한다.           │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤?공급선의      │

    │            │나) 구동기                  │? 케이스         │? 재질           │성적서로        │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │대체가          │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤가능한          │

    │            │                            │? 축             │? 재질           │항목에          │

    │            │                            │                  │? 치수           │대해서는        │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤성적서를        │

    │            │                            │? 브레이크       │? 제동토크       │보유하고        │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │있어야 한다.    │

    │            │                            │                  │? 접촉률         │?제품의 종류,  │

    │            │                            │                  │? 코일저항       │공정의          │

    │            │                            │                  │? 스트로크       │특수성 및       │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤제조기술의      │

    │            │                            │? 견인 도르래    │? 소재시험       │개발로          │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │자재를 대체     │

    │            │                            │                  │? 그루브홈       │또는            │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤생략하거나      │

    │            │                            │? 회전자         │? 외관시험       │검사항목을      │

    │            │                            │                  │? 자석시험       │증감할 수       │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤있다.           │

    │            │                            │? 고정자         │? 권선저항       │?자재의        │

    │            │                            │                  │? 절연           │품질기준은      │

    │            │                            │                  │? 내전압         │생산제품의      │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │품질이          │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤규격수준        │

    │            │                            │? 기어           │? 소재시험       │이상으로        │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤유지될 수       │

    │            │다) 비상통화장치            │? 인쇄회로기판   │? 정격전압       │있도록          │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤규정해야        │

    │            │                            │? 기구물         │? 가공상태       │한다.           │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤?자재심사      │

    │            │라) 이동케이블              │? 도체           │? 도체저항       │방법은          │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │제품의          │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤품질이          │

    │            │                            │? 시스           │? 경도           │규격수준        │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │이상으로        │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤유지될 수       │

    │            │                            │? 절연체         │? 절연저항       │있도록          │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │정해야 한다.    │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤?인수검사 및   │

    │            │마) 제어반                  │? 인쇄회로기판   │? 패턴확인       │자재관리를      │

    │            │                            │                  │? 외관검사       │하고, 자재를    │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤관리하는        │

    │            │                            │? 인버터         │? 정격전압       │자가 그         │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │결과를          │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤활용하고        │

    │            │                            │? 접촉기/        │? 정격전압       │있어야 한다.    │

    │            │                            │   릴레이         │? 정격전류       │?새로운        │

    │            ├──────┬───────┼─────────┼─────────┤자재투입 시     │

    │            │바)         │즉시          │? 롤러           │? 표면경도       │마다            │

    │            │추락방지    │작동형        ├─────────┼─────────┤심사주기로      │

    │            │안전장치    │              │? 블록           │? 치수           │하고 1년을      │

    │            │            ├───────┼─────────┼─────────┤넘지 않아야     │

    │            │            │점차          │? 스프링         │? 스프링 상수    │한다.           │

    │            │            │작동형        │(U/디스크/코일)   │? 치수           │?원자재심사는  │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤공급업체에서    │

    │            │            │              │? 쐐기(Gib,      │? 표면경도       │제출하는        │

    │            │            │              │  Wedge)          │                  │공인기관의      │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤시험성적서로    │

    │            │            │              │? 조오(Jaw)      │? 표면경도       │대체가          │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤가능하다.       │

    │            │            │              │? 블록           │? 치수           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 안전스위치     │? 정격전압       │                │

    │            │            │              │                  │? 정격전류       │                │

    │            │            │              │                  │? IP등급         │                │

    │            ├──────┼───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │사) 출입문  │중앙          │? 절연물질       │? 재질           │                │

    │            │  잠금장치  │(측면)        │                  │? 구조           │                │

    │            │            │개폐          ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │방식          │? 접점           │? 구조           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 칼 및 칼받이   │? 구조           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │            │              │                  │? 치수           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 스위치         │? 정격전압       │                │

    │            │            │              │                  │? 정격전류       │                │

    │            │            │              │                  │? IP등급         │                │

    │            │            ├───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │            │상승          │? 절연물질       │? 내트래킹       │                │

    │            │            │개폐          ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │방식          │? 접점           │? 재질           │                │

    │            │            │              │                  │? 구조           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 칼 및 칼받이   │? 구조           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │            │              │                  │? 치수           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 솔레노이드     │? 정격전압       │                │

    │            │            │              │                  │? 정격전류       │                │

    │            │            │              │                  │? 스위칭 시간    │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 스위치         │? 정격전압       │                │

    │            │            │              │                  │? 정격전류       │                │

    │            │            │              │                  │? IP등급         │                │

    │            ├──────┴───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │아) 매다는 장치             │? 소선           │? 인장강도       │                │

    │            │                            │(스트랜드)        │(파단강도)        │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │자) 주행안내 레일           │? 레일           │? 재질           │                │

    │            │    (Guide Rail)            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 레일 브라켓    │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    ├──────┼──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │2) 유압식   │가) 과속조절기              │? 속도 진자      │? 스프링 상수    │                │

    │수직형      │                            │  스프링          │                  │                │

    │휠체어      │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │리프트      │                            │? 인발력 스프링  │? 스프링 상수    │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도르래         │? 경도           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 과속스위치     │? 정격전압       │                │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │                            │                  │? IP등급         │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │나) 구동기                  │? 케이스         │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 축             │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 브레이크       │? 제동토크       │                │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │                │

    │            │                            │                  │? 접촉률         │                │

    │            │                            │                  │? 코일저항       │                │

    │            │                            │                  │? 스트로크       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 견인 도르래    │? 소재시험       │                │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │                │

    │            │                            │                  │? 그루브홈       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 회전자         │? 외관시험       │                │

    │            │                            │                  │? 자석시험       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 고정자         │? 권선저항       │                │

    │            │                            │                  │? 절연           │                │

    │            │                            │                  │? 내전압         │                │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 기어           │? 소재시험       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │다) 럽처밸브                │? 원재료         │? 재질           │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │라) 이동케이블              │? 도체           │? 도체저항       │                │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 시스           │? 경도           │                │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 절연체         │? 절연저항       │                │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │마) 유량제한기              │? 원재료         │? 재질           │                │

    │            ├──────┬───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │바) 완충기  │스프링식      │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │            │              │                  │? 치수           │                │

    │            │            ├───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │            │유압식        │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │            │              │                  │? 치수           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 플런저         │? 표면 거칠기    │                │

    │            │            │              │                  │? 치수           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 실린더         │? 표면 거칠기    │                │

    │            │            │              │                  │? 치수           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 오일게이지     │? 구조           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 안전스위치     │? 정격전압       │                │

    │            │            │              │                  │? 정격전류       │                │

    │            │            │              │                  │? IP등급         │                │

    │            │            ├───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │            │우레탄식      │? 우레탄         │? 직경           │                │

    │            │            │              │                  │? 전고           │                │

    │            ├──────┴───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │사) 이동케이블              │? 도체           │? 도체저항       │                │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 시스           │? 경도           │                │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 절연체         │? 절연저항       │                │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │아) 제어반                  │? 인쇄회로기판   │? 패턴확인       │                │

    │            │                            │                  │? 외관검사       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 인버터         │? 정격전압       │                │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 접촉기/        │? 정격전압       │                │

    │            │                            │   릴레이         │? 정격전류       │                │

    │            ├──────┬───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │자)         │즉시          │? 롤러           │? 표면경도       │                │

    │            │추락방지    │작동형        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │안전장치    │              │? 블록           │? 치수           │                │

    │            │            ├───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │            │점차          │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │            │작동형        │(U/디스크/코일)   │? 치수           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 쐐기(Gib,      │? 표면경도       │                │

    │            │            │              │  Wedge)          │                  │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 조오(Jaw)      │? 표면경도       │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 블록           │? 치수           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 안전스위치     │? 정격전압       │                │

    │            │            │              │                  │? 정격전류       │                │

    │            │            │              │                  │? IP등급         │                │

    │            ├──────┼───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │차)         │중앙          │? 절연물질       │? 재질           │                │

    │            │출입문      │(측면)        │                  │? 구조           │                │

    │            │잠금장치    │개폐          ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │방식          │? 접점           │? 구조           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 칼 및 칼받이   │? 구조           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │            │              │                  │? 치수           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 스위치         │? 정격전압       │                │

    │            │            │              │                  │? 정격전류       │                │

    │            │            │              │                  │? IP등급         │                │

    │            │            ├───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │            │상승          │? 절연물질       │? 내트래킹       │                │

    │            │            │개폐          ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │방식          │? 접점           │? 재질           │                │

    │            │            │              │                  │? 구조           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 칼 및 칼받이   │? 구조           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │            │              │                  │? 치수           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 솔레노이드     │? 정격전압       │                │

    │            │            │              │                  │? 정격전류       │                │

    │            │            │              │                  │? 스위칭 시간    │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 스위치         │? 정격전압       │                │

    │            │            │              │                  │? 정격전류       │                │

    │            │            │              │                  │? IP등급         │                │

    │            ├──────┴───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │카) 매다는 장치             │? 소선           │? 인장강도       │                │

    │            │                            │(스트랜드)        │ (파단강도)       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │타) 주행안내 레일           │? 레일           │? 재질           │                │

    │            │    (Guide Rail)            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 레일 브라켓    │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    ├──────┼──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │3) 경사형   │가) 과속조절기              │? 속도 진자      │? 스프링 상수    │                │

    │휠체어      │                            │  스프링          │                  │                │

    │리프트      │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 인발력 스프링  │? 스프링 상수    │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도르래         │? 경도           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 과속스위치     │? 정격전압       │                │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │                            │                  │? IP등급         │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │다) 구동기                  │? 케이스         │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 축             │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 브레이크       │? 제동토크       │                │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │                │

    │            │                            │                  │? 접촉률         │                │

    │            │                            │                  │? 코일저항       │                │

    │            │                            │                  │? 스트로크       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 견인도르래     │? 소재시험       │                │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │                │

    │            │                            │                  │? 그루브홈       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 회전자         │? 외관시험       │                │

    │            │                            │                  │? 자석시험       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 고정자         │? 권선저항       │                │

    │            │                            │                  │? 절연           │                │

    │            │                            │                  │? 내전압         │                │

    │            │                            │                  │? 외관치수       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 기어           │? 소재시험       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │라) 비상통화장치            │? 인쇄회로기판   │? 정격전압       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 기구물         │? 가공상태       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │마) 럽처밸브                │? 원재료         │? 재질           │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │바) 이동케이블              │? 도체           │? 도체저항       │                │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 시스           │? 경도           │                │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 절연체         │? 절연저항       │                │

    │            │                            │                  │? 인장/신장      │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │사) 유량제한기              │? 원재료         │? 재질           │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │아) 제어반                  │? 인쇄회로기판   │? 패턴확인       │                │

    │            │                            │                  │? 외관검사       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 인버터         │? 정격전압       │                │

    │            │                            │                  │? 정격전류       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 접촉기/        │? 정격전압       │                │

    │            │                            │   릴레이         │? 정격전류       │                │

    │            ├──────┬───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │자)         │즉시          │? 롤러           │? 표면경도       │                │

    │            │추락방지    │작동형        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │안전장치    │              │? 블록           │? 치수           │                │

    │            │            ├───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │            │점차          │? 스프링         │? 스프링 상수    │                │

    │            │            │작동형        │(U/디스크/코일)   │? 치수           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 쐐기(Gib,      │? 표면경도       │                │

    │            │            │              │  Wedge)          │                  │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 조오(Jaw)      │? 표면경도       │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 블록           │? 치수           │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 안전스위치     │? 정격전압       │                │

    │            │            │              │                  │? 정격전류       │                │

    │            │            │              │                  │? IP등급         │                │

    │            ├──────┴───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │차) 매다는 장치             │? 소선           │? 인장강도       │                │

    │            │                            │  (스트랜드)      │  (파단강도)      │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │타) 주행안내 레일           │? 레일           │? 재질           │                │

    │            │    (Guide Rail)            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 레일 브라켓    │? 재질           │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    └──────┴──────────────┴─────────┴─────────┴────────┘

  2. 공정심사                                                                                               

   가. 엘리베이터                                                                                           

    ┌─────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┐

    │구분                                      │공정명            │심사항목          │관리방법        │

    ├──────┬─────────┬────┼─────────┼─────────┼────────┤

    │1) 전기식 엘│가) 문열림        │제동부  │? 상승과속방지   │? 상승과속방지   │                │

    │리베이터    │출발방            │        │  장치와 같음     │  장치와 같음     │?각 공정별로   │

    │            │지장치            ├────┼─────────┼─────────┤규정된 심사     │

    │            │                  │작동부  │? 제어반과 같음  │? 제어반과 같음  │항목에 대하     │

    │            ├─────────┴────┼─────────┼─────────┤여 공정심사     │

    │            │나) 과속조절기              │? 프레임가공     │? 외관치수       │를 실시하고     │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤기록으로 관     │

    │            │                            │? 도르래조립     │? 그루브 홈      │리하고 있어     │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤야 한다.        │

    │            │                            │? 축조립         │? 정렬상태 검사  │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤?제품의 종류,  │

    │            │                            │? 플라이 웨이트  │? 웨이트 균형    │공정의 특수     │

    │            │                            │조립              │상태 검사         │성 및 제조기    │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤술의 개발로     │

    │            │                            │? 래칫조립       │? 래칫방향       │자재를 대체     │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤또는 생략하     │

    │            │                            │? 스위치조립     │? 스위치접점확인 │거나 심사항     │

    │            │                            │                  │? 접지상태       │목을 증감할     │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤수 있다.        │

    │            │다) 구동기                  │? 원자재가공     │? 외관치수       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤?제품의 품질   │

    │            │                            │? 원자재조립     │? 사양확인       │이 규격수준     │

    │            │                            │                  │? 치수확인       │이상으로 유     │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤지될 수 있도    │

    │            │                            │? 감속기조립     │? 백래시 측정    │록 공정심사     │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤방법을 규정     │

    │            │                            │? 브레이크 조립  │? 제동토크       │해야 한다.      │

    │            │                            │                  │? 접촉상태       │                │

    │            │                            │                  │? 스트로크       │?사내규정에    │

    │            │                            │                  │? 동작소음       │따라 심사ㆍ     │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤관리를 실시     │

    │            │                            │? 모터조립       │? 절연저항       │하여 그 기록    │

    │            │                            │                  │? 무부하전압     │을 활용하고,    │

    │            │                            │                  │? 전압/전류      │공정관리자가    │

    │            │                            │                  │? 소음/진동      │규정대로 실     │

    │            │                            │                  │? 절연           │시할 수 있어    │

    │            │                            │                  │? 내전압         │야 한다.        │

    │            │                            │                  │? 동심도         │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤?공정심사의    │

    │            │                            │? 안전스위치조립 │? 접점상태       │주기는 품목     │

    │            ├─────────┬────┼─────────┼─────────┤별 특성에 맞    │

    │            │라)               │가이드  │? 추락방지장치와 │? 추락방지장치와 │게 규정하여     │

    │            │상승과속          │레일    │같음              │같음              │야 하나, 로     │

    │            │방지장치          │제동형  │                  │                  │트별로 투입     │

    │            │                  ├────┼─────────┼─────────┤초기, 중간,     │

    │            │                  │로프    │? 조립           │? 정상동작 여부  │최종 공정별     │

    │            │                  │제동형  │                  │확인              │1회 이상 실     │

    │            │                  │        │                  │? 클램핑력 확인  │시해야 한다.    │

    │            │                  ├────┼─────────┼─────────┤?공정심사는    │

    │            │                  │이중    │? 축 조립        │? 치수           │공급업체에서    │

    │            │                  │브레이크├─────────┼─────────┤제출하는        │

    │            │                  │        │? 드럼(디스크 원 │? 치수           │공인기관의      │

    │            │                  │        │판) 조립          │(유효경, 두께)    │시험성적서로    │

    │            │                  │        ├─────────┼─────────┤대체가          │

    │            │                  │        │? 모터조립       │? 권선저항       │가능하다.       │

    │            │                  │        │                  │? 절연저항       │                │

    │            │                  │        │                  │? 내전압         │                │

    │            │                  │        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │        │? 브레이크조립   │? 접촉상태       │                │

    │            │                  │        │                  │? 개방시간       │                │

    │            │                  │        │                  │? 코일전압       │                │

    │            │                  │        │                  │? 스트로크       │                │

    │            │                  │        │                  │? 제동토크 확인  │                │

    │            │                  ├────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │도르래  │? 브레이크       │? 치수(유효두께) │                │

    │            │                  │브레이크│ 패드 조립        │? 패드 행정      │                │

    │            │                  │        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │        │? 브레이크조립   │? 접촉상태       │                │

    │            │                  │        │                  │? 개방시간       │                │

    │            │                  │        │                  │? 코일전압       │                │

    │            │                  │        │                  │? 스트로크       │                │

    │            │                  │        │                  │? 제동토크 확인  │                │

    │            ├─────────┼────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │마) 완충기        │스프링식│? 스프링인발     │? 외관치수       │                │

    │            │                  │        │                  │? 유효권수       │                │

    │            │                  │        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │        │? 고정판용접     │? 용접비드 상태  │                │

    │            │                  ├────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │유압식  │? 실린더조립     │? 외관치수       │                │

    │            │                  │        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │        │? 플런저조립     │? 원활상태 검사  │                │

    │            │                  │        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │        │? 부싱조립       │? 정렬상태       │                │

    │            │                  │        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │        │? 스프링조립     │? 수동조작상태   │                │

    │            │                  │        │                  │검사              │                │

    │            │                  │        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │        │? 오일게이지조립 │? 용접상태 검사  │                │

    │            │                  │        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │        │? 스위치조립     │? 전선길이 측정  │                │

    │            │                  ├────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │우레탄식│? 우레탄 성형    │? 외관치수       │                │

    │            │                  │        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │        │? 고정판 접합    │? 접합상태       │                │

    │            ├─────────┴────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │바) 이동케이블              │? 집합           │? 소선경         │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 압출           │? 외관치수       │                │

    │            │                            │                  │? 인쇄사항       │                │

    │            │                            │                  │? 스파크 테스트  │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │사) 제어반                  │? 조립           │? 입/출력신호확  │                │

    │            │                            │                  │인                │                │

    │            │                            │                  │? 내전압         │                │

    │            │                            │                  │? 절연저항       │                │

    │            │                            │                  │? 결선확인       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 시뮬레이션     │? 기능검사       │                │

    │            │                            │                  │? 결선확인       │                │

    │            ├─────────┬────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │아) 추락          │즉시형  │? 롤러 조립      │? 롤러 홈 형상   │                │

    │            │방지              │        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │안전              │        │? 블록 가공      │? 외관 치수      │                │

    │            │장치              ├────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │점차형  │? 블록가공       │? 외관치수       │                │

    │            │                  │        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │        │? 조오 조립      │? 이동상태 점검  │                │

    │            │                  │        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │        │? 깁 조립        │? 레일간 간격측  │                │

    │            │                  │        │                  │정                │                │

    │            │                  │        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │        │? 스프링조립     │? 스프링         │                │

    │            │                  │        │                  │세팅길이 측정     │                │

    │            │                  │        ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │        │? 조정작업       │? 제동력 측정    │                │

    │            │                  │        │                  │? 깁(Gib)간 거   │                │

    │            │                  │        │                  │리                │                │

    │            ├─────────┴────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │자) 출입문 잠금장치         │? 래칫조립       │? 직각도         │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 롤러조립       │? 정렬상태       │                │

    │            │                            │                  │? 베어링 상태    │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 접점조립       │? 은접점         │                │

    │            │                            │                  │? 수평도         │                │

    │            │                            │                  │? 스프링 상태    │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 스위치조립     │? 단자압착상태   │                │

    │            │                            │                  │? 케이블고정상태 │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │차) 출입문 조립체           │? 도어 절단      │? 치수 검사      │                │

    │            │                            │및 절곡           │? 상태 검사      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도어 용접      │? 치수 검사      │                │

    │            │                            │및 조립           │? 상태 검사      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 보강대         │? 상태 검사      │                │

    │            │                            │용접?조립        │                  │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도어 슈 조립   │? 치수 검사      │                │

    │            │                            │                  │? 상태 검사      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도어 실 가공   │? 치수 검사      │                │

    │            │                            │                  │? 상태 검사      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 행거 ass’y    │? 치수 검사      │                │

    │            │                            │조립              │? 상태 검사      │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │카) 매다는 장치             │? 절단           │? 길이검사       │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            │                  │? 인장강도       │                │

    │            │                            │                  │(파단강도)        │                │

    │            │                            │                  │? 비틀림 시험    │                │

    │            │                            │                  │? 감김 시험      │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │타) 출입문 개폐장치         │? 모터조립       │? 절연저항       │                │

    │            │                            │                  │? 내전압         │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 시뮬레이션     │? 동작시험       │                │

    │            │                            │                  │? 결선확인       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │파) 출입문 제어장치         │? 조립           │? 입/출력신호확  │                │

    │            │                            │                  │인                │                │

    │            │                            │                  │? 내전압         │                │

    │            │                            │                  │? 절연저항       │                │

    │            │                            │                  │? 결선확인       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 시뮬레이션     │? 기능검사       │                │

    │            │                            │                  │? 결선확인       │                │

    ├──────┼─────────┬────┼─────────┼─────────┤                │

    │2) 유압식   │가) 문열림        │제동부  │? 상승과속장치와 │? 상승과속장치와 │                │

    │엘리베이터  │출발방지          │        │같음              │같음              │                │

    │            │장치              ├────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │                  │작동부  │? 제어반과 같음  │? 제어반과 같음  │                │

    │            ├─────────┴────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │나) 과속조절기              │? 프레임가공     │? 외관치수       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도르래조립     │? 그루브 홈      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 축조립         │? 정렬상태 검사  │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 플라이 웨이트  │? 웨이트 균형    │                │

    │            │                            │ 조립             │상태 검사         │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 래칫조립       │? 래칫방향       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 스위치조립     │? 스위치접점확인 │                │

    │            │                            │                  │? 접지상태       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │다) 구동기                  │? 원자재가공     │? 외관치수       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 원자재조립     │? 사양확인       │                │

    │            │                            │                  │? 치수확인       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 감속기조립     │? 백래시 측정    │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 브레이크 조립  │? 제동토크       │                │

    │            │                            │                  │? 접촉상태       │                │

    │            │                            │                  │? 스트로크       │                │

    │            │                            │                  │? 동작소음       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 모터조립       │? 절연저항       │                │

    │            │                            │                  │? 무부하전압     │                │

    │            │                            │                  │? 전압/전류      │                │

    │            │                            │                  │? 소음/진동      │                │

    │            │                            │                  │? 절연           │                │

    │            │                            │                  │? 내전압         │                │

    │            │                            │                  │? 동심도         │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 안전스위치조립 │? 접점상태       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │라) 럽처밸브                │? 밸브가공       │? 압력시험       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │마) 이동케이블              │? 집합           │? 소선경         │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 압출           │? 외관치수       │                │

    │            │                            │                  │? 인쇄사항       │                │

    │            │                            │                  │? 스파크 테스트  │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │바) 유량제한기              │? 밸브가공       │? 압력시험       │                │

    │            ├──────┬───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │사) 상승    │로프          │? 조립           │? 정상동작       │                │

    │            │과속        │제동형        │                  │ 여부 확인        │                │

    │            │방지        │              │                  │? 클램핑력 확인  │                │

    │            │장치        ├───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │            │이중          │? 축 조립        │? 치수           │                │

    │            │            │브레이크      ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 드럼(디스크    │? 치수           │                │

    │            │            │              │ 원판) 조립       │(유효경, 두께)    │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 모터조립       │? 권선저항       │                │

    │            │            │              │                  │? 절연저항       │                │

    │            │            │              │                  │? 내전압         │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 브레이크조립   │? 접촉상태       │                │

    │            │            │              │                  │? 개방시간       │                │

    │            │            │              │                  │? 코일전압       │                │

    │            │            │              │                  │? 스트로크       │                │

    │            │            │              │                  │? 제동토크 확인  │                │

    │            │            ├───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │            │도르래        │? 브레이크       │? 치수(유효두께) │                │

    │            │            │브레이크      │ 패드 조립        │? 패드 행정      │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 브레이크 조립  │? 접촉상태       │                │

    │            │            │              │                  │? 개방시간       │                │

    │            │            │              │                  │? 코일전압       │                │

    │            │            │              │                  │? 스트로크       │                │

    │            │            │              │                  │? 제동토크 확인  │                │

    │            ├──────┼───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │아) 완충기  │스프링식      │? 스프링인발     │? 외관치수       │                │

    │            │            │              │                  │? 유효권수       │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 고정판용접     │? 용접비드 상태  │                │

    │            │            ├───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │            │유압식        │? 실린더조립     │? 외관치수       │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 플런저조립     │? 원활상태 검사  │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 부싱조립       │? 정렬상태       │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 스프링조립     │? 수동조작       │                │

    │            │            │              │                  │ 상태 검사        │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 오일게이지조립 │? 용접상태 검사  │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 스위치조립     │? 전선길이 측정  │                │

    │            │            ├───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │            │우레탄식      │? 우레탄 성형    │? 외관치수       │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 고정판 접합    │? 접합상태       │                │

    │            ├──────┴───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │자) 이동케이블              │? 집합           │? 소선경         │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 압출           │? 외관치수       │                │

    │            │                            │                  │? 인쇄사항       │                │

    │            │                            │                  │? 스파크 테스트  │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │카) 제어반                  │? 조립           │? 입/출력신호확  │                │

    │            │                            │                  │인                │                │

    │            │                            │                  │? 내전압         │                │

    │            │                            │                  │? 절연저항       │                │

    │            │                            │                  │? 결선확인       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 시뮬레이션     │? 기능검사       │                │

    │            │                            │                  │? 결선확인       │                │

    │            ├──────┬───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │타) 추락    │즉시형        │? 롤러 조립      │? 롤러 홈 형상   │                │

    │            │방지        │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │안전        │              │? 블록 가공      │? 외관 치수      │                │

    │            │장치        ├───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │            │점차형        │? 블록가공       │? 외관치수       │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 조오 조립      │? 이동상태 점검  │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 깁 조립        │? 레일간 간격측  │                │

    │            │            │              │                  │정                │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 스프링조립     │? 스프링         │                │

    │            │            │              │                  │ 세팅길이 측정    │                │

    │            │            │              ├─────────┼─────────┤                │

    │            │            │              │? 조정작업       │? 제동력 측정    │                │

    │            │            │              │                  │? 깁(Gib)간 거   │                │

    │            │            │              │                  │리                │                │

    │            ├──────┴───────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │파) 출입문 잠금장치         │? 래칫조립       │? 직각도         │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 롤러조립       │? 정렬상태       │                │

    │            │                            │                  │? 베어링 상태    │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 접점조립       │? 은접점         │                │

    │            │                            │                  │? 수평도         │                │

    │            │                            │                  │? 스프링 상태    │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 스위치조립     │? 단자압착 상태  │                │

    │            │                            │                  │? 케이블고정상태 │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │하) 출입문 조립체           │? 도어 절단      │? 치수 검사      │                │

    │            │                            │  및 절곡         │? 상태 검사      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도어 용접      │? 치수 검사      │                │

    │            │                            │  및 조립         │? 상태 검사      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 보강대         │? 상태 검사      │                │

    │            │                            │  용접ㆍ조립      │                  │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도어 슈 조립   │? 치수 검사      │                │

    │            │                            │                  │? 상태 검사      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 도어 실 가공   │? 치수 검사      │                │

    │            │                            │                  │? 상태 검사      │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 행거 ass’y    │? 치수 검사      │                │

    │            │                            │  조립            │? 상태 검사      │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │거) 매다는 정치             │? 절단           │? 길이검사       │                │

    │            │                            │                  │? 치수           │                │

    │            │                            │                  │? 인장강도       │                │

    │            │                            │                  │(파단강도)        │                │

    │            │                            │                  │? 비틀림 시험    │                │

    │            │                            │                  │? 감김 시험      │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │너) 출입문 개폐장치         │? 모터조립       │? 절연저항       │                │

    │            │                            │                  │? 내전압         │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 시뮬레이션     │? 동작시험       │                │

    │            │                            │                  │? 결선확인       │                │

    │            ├──────────────┼─────────┼─────────┤                │

    │            │더) 출입문 제어장치         │? 조립           │? 입/출력신호확  │                │

    │            │                            │                  │인                │                │

    │            │                            │                  │? 내전압         │                │

    │            │                            │                  │? 절연저항       │                │

    │            │                            │                  │? 결선확인       │                │

    │            │                            ├─────────┼─────────┤                │

    │            │                            │? 시뮬레이션     │? 기능검사       │                │

    │            │                            │                  │? 결선확인       │                │

    └──────┴──────────────┴─────────┴─────────┴────────┘

   나. 에스컬레이터                                                                                         

    ┌────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

    │구분                                    │공정명            │심사항목          │관리방법          │

    ├──────┬─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

    │1) 에스     │가) 과속?역행 방지장     │? 감지기         │? 외관상태       │                  │

    │컬레        │치                        │                  │? 설치상태       │?각 공정별로     │

    │이터        │                          │                  │? 치수검사       │규정된 심사       │

    │            │                          │                  │? 배선상태       │항목에 대하       │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤여 공정심사       │

    │            │                          │? 안전회로기판   │? 배선상태       │를 실시하고       │

    │            │                          │                  │? 설치상태       │기록으로 관       │

    │            │                          │                  │? 입출력 상태    │리하고 있어       │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤야 한다.          │

    │            │                          │? 작동부         │? 설치상태       │                  │

    │            │                          │                  │? 전기적 동작    │?제품의 종류,    │

    │            │                          │                  │확인 스위치       │공정의 특수       │

    │            │                          │                  │설치 여부         │성 및 제조기      │

    │            │                          │                  │? 동작 시        │술의 개발로       │

    │            │                          │                  │충격전달 여부     │자재를 대체       │

    │            │                          │                  │? 정전 시        │또는 생략하       │

    │            │                          │                  │ 동작 여부        │거나 심사항       │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤목을 증감할       │

    │            │                          │? 제동부         │? 구조           │수 있다.          │

    │            │                          │                  │? 치수           │                  │

    │            │                          │                  │? 제동토크       │?제품의 품질     │

    │            │                          │                  │? 조립상태       │이 규격수준       │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤이상으로 유       │

    │            │나) 구동기                │? 원자재가공     │? 외관치수       │지될 수 있도      │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤록 공정심사       │

    │            │                          │? 원자재조립     │? 사양확인       │방법을 규정       │

    │            │                          │                  │? 치수확인       │해야 한다.        │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 감속기조립     │? 백래시 측정    │?사내규정에      │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤따라 심사ㆍ       │

    │            │                          │? 브레이크조립   │? 제동토크       │관리를 실시       │

    │            │                          │                  │? 접촉상태       │하여 그 기록      │

    │            │                          │                  │? 스트로크       │을 활용하고,      │

    │            │                          │                  │? 동작소음       │공정관리자가      │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤규정대로 실       │

    │            │                          │? 모터조립       │? 절연저항       │시할 수 있어      │

    │            │                          │                  │? 무부하 전압    │야 한다.          │

    │            │                          │                  │? 전압/전류      │                  │

    │            │                          │                  │? 소음/진동      │?공정심사의      │

    │            │                          │                  │? 절연           │주기는 품목       │

    │            │                          │                  │? 내전압         │별 특성에 맞      │

    │            │                          │                  │? 동심도         │게 규정하여       │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤야 하나, 로       │

    │            │                          │? 안전스위치조립 │? 접점상태       │트별로 투입       │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤초기, 중간,       │

    │            │다) 구동체인              │? 체인조립       │? 파단강도       │최종 공정별       │

    │            │                          │                  │(치수별)          │1회 이상 실       │

    │            │                          │                  │? 치수 검사      │시해야 한다.      │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 롤러조립       │? 치수 검사      │                  │

    │            │                          │                  │? 상태 검사      │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │라) 디딤판                │? 다이캐스팅     │? 금형 검사      │                  │

    │            │                          │                  │? 치수 검사      │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │마) 디딤판 체인           │? 체인조립       │? 파단강도       │                  │

    │            │                          │                  │(치수별)          │                  │

    │            │                          │                  │? 치수 검사      │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 롤러조립       │? 치수 검사      │                  │

    │            │                          │                  │? 상태 검사      │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │바) 제어반                │? 조립           │? 입/출력신호확  │                  │

    │            │                          │                  │인                │                  │

    │            │                          │                  │? 내전압         │                  │

    │            │                          │                  │? 절연저항       │                  │

    │            │                          │                  │? 결선확인       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 시뮬레이션     │? 기능검사       │                  │

    │            │                          │                  │? 결선확인       │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │사) 손잡이                │? 롤러조립       │? 치수 검사      │                  │

    │            │  (Handrail System)       │                  │? 상태 검사      │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 핸드레일       │? 인장시험       │                  │

    │            │                          │                  │? 굴곡시험       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 안전스위치조립 │? 접점상태       │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │아) 끼임방지 빗           │? 다이캐스팅     │? 금형 검사      │                  │

    │            │(Comb)                    │                  │? 치수 검사      │                  │

    ├──────┼─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │2) 무빙워크 │가) 과속?역행 방지장     │? 감지기         │? 외관상태       │                  │

    │            │치                        │                  │? 설치상태       │                  │

    │            │                          │                  │? 치수검사       │                  │

    │            │                          │                  │? 배선상태       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 안전회로기판   │? 배선상태       │                  │

    │            │                          │                  │? 설치상태       │                  │

    │            │                          │                  │? 입출력 상태    │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 작동부         │? 설치상태       │                  │

    │            │                          │                  │? 전기적 동작    │                  │

    │            │                          │                  │확인 스위치       │                  │

    │            │                          │                  │설치 여부         │                  │

    │            │                          │                  │? 동작 시        │                  │

    │            │                          │                  │충격 전달 여부    │                  │

    │            │                          │                  │? 정전 시        │                  │

    │            │                          │                  │동작 여부         │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 제동부         │? 구조           │                  │

    │            │                          │                  │? 치수           │                  │

    │            │                          │                  │? 제동토크       │                  │

    │            │                          │                  │? 조립상태       │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │나) 구동기                │? 원자재가공     │? 외관치수       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 원자재조립     │? 사양확인       │                  │

    │            │                          │                  │? 치수확인       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 감속기조립     │? 백래시 측정    │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 브레이크조립   │? 제동토크       │                  │

    │            │                          │                  │? 접촉상태       │                  │

    │            │                          │                  │? 스트로크       │                  │

    │            │                          │                  │? 동작소음       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 모터조립       │? 절연저항       │                  │

    │            │                          │                  │? 무부하 전압    │                  │

    │            │                          │                  │? 전압/전류      │                  │

    │            │                          │                  │? 소음/진동      │                  │

    │            │                          │                  │? 절연           │                  │

    │            │                          │                  │? 내전압         │                  │

    │            │                          │                  │? 동심도         │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 안전스위치조립 │? 접점상태       │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │다) 구동체인              │? 체인조립       │? 파단강도       │                  │

    │            │                          │                  │(치수별)          │                  │

    │            │                          │                  │? 치수 검사      │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 롤러조립       │? 치수 검사      │                  │

    │            │                          │                  │? 상태 검사      │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │라) 디딤판                │? 다이캐스팅     │? 금형 검사      │                  │

    │            │                          │                  │? 치수 검사      │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │마) 디딤판 체인           │? 체인조립       │? 파단강도       │                  │

    │            │                          │                  │(치수별)          │                  │

    │            │                          │                  │? 치수 검사      │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 롤러조립       │? 치수 검사      │                  │

    │            │                          │                  │? 상태 검사      │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │바) 제어반                │? 조립           │? 입/출력        │                  │

    │            │                          │                  │ 신호 확인        │                  │

    │            │                          │                  │? 내전압         │                  │

    │            │                          │                  │? 절연저항       │                  │

    │            │                          │                  │? 결선확인       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 시뮬레이션     │? 기능검사       │                  │

    │            │                          │                  │? 결선확인       │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │사) 손잡이                │? 롤러조립       │? 치수 검사      │                  │

    │            │ (Handrail System)        │                  │? 상태 검사      │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 핸드레일       │? 인장시험       │                  │

    │            │                          │                  │? 굴곡시험       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 안전스위치조립 │? 접점상태       │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │아) 끼임방지 빗           │? 다이캐스팅     │? 금형 검사      │                  │

    │            │(Comb)                    │                  │? 치수 검사      │                  │

    └──────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

   다. 휠체어리프트                                                                                         

    ┌────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

    │구분                                    │공정명            │심사항목          │관리방법          │

    ├──────┬─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

    │1) 전기식   │가) 과속조절기            │? 프레임가공     │? 외관치수       │                  │

    │수직형      │                          ├─────────┼─────────┤?각 공정별로     │

    │휠체어      │                          │? 도르래조립     │? 그루브 홈      │규정된 심사       │

    │리프트      │                          ├─────────┼─────────┤항목에 대하       │

    │            │                          │? 축조립         │? 정렬상태 검사  │여 공정심사       │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤를 실시하고       │

    │            │                          │? 플라이 웨이트  │? 웨이트 균형    │기록으로 관       │

    │            │                          │ 조립             │상태 검사         │리하고 있어       │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤야 한다.          │

    │            │                          │? 래칫조립       │? 래칫방향       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤?제품의 종류,    │

    │            │                          │? 스위치조립     │? 스위치접점확인 │공정의 특수       │

    │            │                          │                  │? 접지상태       │성 및 제조기      │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤술의 개발로       │

    │            │나) 구동기                │? 원자재가공     │? 외관치수       │자재를 대체       │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤또는 생략하       │

    │            │                          │? 원자재조립     │? 사양확인       │거나 심사항       │

    │            │                          │                  │? 치수확인       │목을 증감할       │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤수 있다.          │

    │            │                          │? 감속기조립     │? 백래시 측정    │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤?제품의 품질     │

    │            │                          │? 브레이크 조립  │? 제동토크       │이 규격수준       │

    │            │                          │                  │? 접촉상태       │이상으로 유       │

    │            │                          │                  │? 스트로크       │지될 수 있도      │

    │            │                          │                  │? 동작소음       │록 공정심사       │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤방법을 규정       │

    │            │                          │? 모터조립       │? 절연저항       │해야 한다.        │

    │            │                          │                  │? 무부하 전압    │                  │

    │            │                          │                  │? 전압/전류      │?사내규정에      │

    │            │                          │                  │? 소음/진동      │따라 심사ㆍ       │

    │            │                          │                  │? 절연           │관리를 실시       │

    │            │                          │                  │? 내전압         │하여 그 기록      │

    │            │                          │                  │? 동심도         │을 활용하고,      │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤공정관리자가      │

    │            │                          │? 안전스위치조립 │? 접점상태       │규정대로 실       │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤시할 수 있어      │

    │            │다) 이동케이블            │? 집합           │? 소선경         │야 한다.          │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 압출           │? 외관치수       │?공정심사의      │

    │            │                          │                  │? 인쇄사항       │주기는 품목       │

    │            │                          │                  │? 스파크 테스트  │별 특성에 맞      │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤게 규정하여       │

    │            │라) 제어반                │? 조립           │? 입/출력신호확  │야 하나, 로       │

    │            │                          │                  │인                │트별로 투입       │

    │            │                          │                  │? 내전압         │초기, 중간,       │

    │            │                          │                  │? 절연저항       │최종 공정별       │

    │            │                          │                  │? 결선확인       │1회 이상 실       │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤시해야 한다.      │

    │            │                          │? 시뮬레이션     │? 기능검사       │                  │

    │            │                          │                  │? 결선확인       │                  │

    │            ├──────┬──────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │마) 추락    │즉시        │? 롤러 조립      │? 롤러 홈 형상   │                  │

    │            │방지        │작동형      ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │안전        │            │? 블록 가공      │? 외관 치수      │                  │

    │            │장치        ├──────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │            │점차        │? 블록가공       │? 외관치수       │                  │

    │            │            │작동형      ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │            │            │? 조오 조립      │? 이동상태 점검  │                  │

    │            │            │            ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │            │            │? 깁 조립        │? 레일간 간격측  │                  │

    │            │            │            │                  │정                │                  │

    │            │            │            ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │            │            │? 스프링조립     │? 스프링         │                  │

    │            │            │            │                  │ 세팅길이 측정    │                  │

    │            │            │            ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │            │            │? 조정작업       │? 제동력 측정    │                  │

    │            │            │            │                  │? 깁(Gib)간 거   │                  │

    │            │            │            │                  │리                │                  │

    │            ├──────┴──────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │바) 출입문 잠금장치       │? 래칫조립       │? 직각도         │                  │

    │            │                          │                  │? 치수           │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 롤러조립       │? 정렬상태       │                  │

    │            │                          │                  │? 베어링 상태    │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 접점조립       │? 은접점         │                  │

    │            │                          │                  │? 수평도         │                  │

    │            │                          │                  │? 스프링 상태    │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 스위치조립     │? 단자압착 상태  │                  │

    │            │                          │                  │? 케이블 고정상  │                  │

    │            │                          │                  │태                │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │사) 매다는 장치           │? 절단           │? 길이검사       │                  │

    │            │                          │                  │? 치수           │                  │

    │            │                          │                  │? 인장강도       │                  │

    │            │                          │                  │(파단강도)        │                  │

    │            │                          │                  │? 비틀림 시험    │                  │

    │            │                          │                  │? 감김 시험      │                  │

    ├──────┼─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │2) 유압식   │가) 과속조절기            │? 프레임가공     │? 외관치수       │                  │

    │수직형      │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │휠체어      │                          │? 도르래조립     │? 그루브 홈      │                  │

    │리프트      │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 축조립         │? 정렬상태 검사  │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 플라이 웨이트  │? 웨이트 균형    │                  │

    │            │                          │ 조립             │상태 검사         │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 래칫조립       │? 래칫방향       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 스위치조립     │? 스위치접점확인 │                  │

    │            │                          │                  │? 접지상태       │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │나) 구동기                │? 원자재가공     │? 외관치수       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 원자재조립     │? 사양확인       │                  │

    │            │                          │                  │? 치수확인       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 감속기조립     │? 백래시 측정    │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 브레이크조립   │? 제동토크       │                  │

    │            │                          │                  │? 접촉상태       │                  │

    │            │                          │                  │? 스트로크       │                  │

    │            │                          │                  │? 동작소음       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 모터조립       │? 절연저항       │                  │

    │            │                          │                  │? 무부하 전압    │                  │

    │            │                          │                  │? 전압/전류      │                  │

    │            │                          │                  │? 소음/진동      │                  │

    │            │                          │                  │? 절연           │                  │

    │            │                          │                  │? 내전압         │                  │

    │            │                          │                  │? 동심도         │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 안전스위치조립 │? 접점상태       │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │다) 럽처밸브              │? 밸브가공       │? 압력시험       │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │라) 이동케이블            │? 집합           │? 소선경         │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 압출           │? 외관치수       │                  │

    │            │                          │                  │? 인쇄사항       │                  │

    │            │                          │                  │? 스파크 테스트  │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │마) 유량제한기            │? 밸브가공       │? 압력시험       │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │바) 제어반                │? 조립           │? 입/출력신호확  │                  │

    │            │                          │                  │인                │                  │

    │            │                          │                  │? 내전압         │                  │

    │            │                          │                  │? 절연저항       │                  │

    │            │                          │                  │? 결선확인       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 시뮬레이션     │? 기능검사       │                  │

    │            │                          │                  │? 결선확인       │                  │

    │            ├─────────┬───┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │사) 추락          │즉시  │? 롤러 조립      │? 롤러 홈 형상   │                  │

    │            │방지              │작동형├─────────┼─────────┤                  │

    │            │안전              │      │? 블록 가공      │? 외관 치수      │                  │

    │            │장치              ├───┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │                  │점차  │? 블록 가공      │? 외관치수       │                  │

    │            │                  │작동형├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                  │      │? 조오 조립      │? 이동상태 점검  │                  │

    │            │                  │      ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                  │      │? 깁 조립        │? 레일간 간격측  │                  │

    │            │                  │      │                  │정                │                  │

    │            │                  │      ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                  │      │? 스프링조립     │? 스프링 세팅    │                  │

    │            │                  │      │                  │길이 측정         │                  │

    │            │                  │      ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                  │      │? 조정작업       │? 제동력 측정    │                  │

    │            │                  │      │                  │? 깁(Gib)간 거   │                  │

    │            │                  │      │                  │리                │                  │

    │            ├─────────┴───┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │아) 출입문 잠금장치       │? 래칫조립       │? 직각도         │                  │

    │            │                          │                  │? 치수           │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 롤러조립       │? 정렬상태       │                  │

    │            │                          │                  │? 베어링 상태    │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 접점조립       │? 은접점         │                  │

    │            │                          │                  │? 수평도         │                  │

    │            │                          │                  │? 스프링 상태    │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 스위치조립     │? 단자압착 상태  │                  │

    │            │                          │                  │? 케이블 고정상  │                  │

    │            │                          │                  │태                │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │자) 현수장치              │? 절단           │? 길이검사       │                  │

    │            │                          │                  │? 치수           │                  │

    │            │                          │                  │? 인장강도       │                  │

    │            │                          │                  │(파단강도)        │                  │

    │            │                          │                  │? 비틀림 시험    │                  │

    │            │                          │                  │? 감김 시험      │                  │

    ├──────┼─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │3) 경사형   │가) 과속조절기            │? 프레임가공     │? 외관치수       │                  │

    │휠체어      │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │리프트      │                          │? 도르래조립     │? 그루브 홈      │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 축조립         │? 정렬상태 검사  │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 플라이 웨이트  │? 웨이트 균형    │                  │

    │            │                          │ 조립             │상태 검사         │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 래칫조립       │? 래칫방향       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 스위치조립     │? 스위치접점확인 │                  │

    │            │                          │                  │? 접지상태       │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │나) 구동기                │? 원자재가공     │? 외관치수       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 원자재조립     │? 사양확인       │                  │

    │            │                          │                  │? 치수확인       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 감속기조립     │? 백래시 측정    │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 브레이크 조립  │? 제동토크       │                  │

    │            │                          │                  │? 접촉상태       │                  │

    │            │                          │                  │? 스트로크       │                  │

    │            │                          │                  │? 동작소음       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 모터조립       │? 절연저항       │                  │

    │            │                          │                  │? 무부하 전압    │                  │

    │            │                          │                  │? 전압/전류      │                  │

    │            │                          │                  │? 소음/진동      │                  │

    │            │                          │                  │? 절연           │                  │

    │            │                          │                  │? 내전압         │                  │

    │            │                          │                  │? 동심도         │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 안전스위치조립 │? 접점상태       │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │다) 럽처밸브              │? 밸브가공       │? 압력시험       │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │라) 이동케이블            │? 집합           │? 소선경         │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 압출           │? 외관치수       │                  │

    │            │                          │                  │? 인쇄사항       │                  │

    │            │                          │                  │? 스파크 테스트  │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │마) 유량제한기            │? 밸브가공       │? 압력시험       │                  │

    │            ├─────────────┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │바) 제어반                │? 조립           │? 입/출력신호확  │                  │

    │            │                          │                  │인                │                  │

    │            │                          │                  │? 내전압         │                  │

    │            │                          │                  │? 절연저항       │                  │

    │            │                          │                  │? 결선확인       │                  │

    │            │                          ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                          │? 시뮬레이션     │? 기능검사       │                  │

    │            │                          │                  │? 결선확인       │                  │

    │            ├─────────┬───┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │사) 추락          │즉시  │? 롤러 조립      │? 롤러 홈 형상   │                  │

    │            │방지              │작동형├─────────┼─────────┤                  │

    │            │안전              │      │? 블록 가공      │? 외관 치수      │                  │

    │            │장치              ├───┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │                  │점차  │? 블록가공       │? 외관치수       │                  │

    │            │                  │작동형├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                  │      │? 조오 조립      │? 이동상태 점검  │                  │

    │            │                  │      ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                  │      │? 깁 조립        │? 레일간 간격측  │                  │

    │            │                  │      │                  │정                │                  │

    │            │                  │      ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                  │      │? 스프링조립     │? 스프링 세팅    │                  │

    │            │                  │      │                  │길이 측정         │                  │

    │            │                  │      ├─────────┼─────────┤                  │

    │            │                  │      │? 조정작업       │? 제동력 측정    │                  │

    │            │                  │      │                  │? 깁(Gib)간 거   │                  │

    │            │                  │      │                  │리                │                  │

    │            ├─────────┴───┼─────────┼─────────┤                  │

    │            │아) 매다는 장치           │? 절단           │? 길이검사       │                  │

    │            │                          │                  │? 치수           │                  │

    │            │                          │                  │? 인장강도       │                  │

    │            │                          │                  │(파단강도)        │                  │

    │            │                          │                  │? 비틀림 시험    │                  │

    │            │                          │                  │? 감김 시험      │                  │

    └──────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

  3. 제품심사                                                                                               

  ┌──────────────────────┬─────────┬──────────────────┐

  │구분                                        │제품심사 항목     │심사방법                            │

  ├───────┬──────────────┼─────────┼──────────────────┤

  │가. 엘리      │1) 전기식                   │? 해당           │? 최종 제품에 대해 안전기준에      │

  │베이터        │엘리베이터                  │승강기            │적합한지 시험검사를 한 후           │

  │              ├──────────────┤안전기준과        │기록으로 관리하고 있어야            │

  │              │2) 유압식 엘리베이터        │동등 이상         │한다.                               │

  ├───────┼──────────────┤여부              │? 원자재, 공정심사와 겹치는        │

  │나. 에스컬    │1) 에스컬레이터             │                  │항목에 대하여는 제품심사를          │

  │레이터        ├──────────────┤                  │생략해도 좋다                       │

  │              │2) 무빙워크                 │                  │? 제품의 심사방법은 제품의         │

  ├───────┼──────────────┤                  │품질이 규격수준 이상으로            │

  │다. 휠체어    │1) 전기식 수직형            │                  │유지될 수 있도록 규정해야           │

  │리프트        │휠체어리프트                │                  │한다.                               │

  │              ├──────────────┤                  │? 심사자가 규격 및 사내규          │

  │              │2) 유압식 수직형            │                  │정에 따라 시험 검사를 할 수         │

  │              │휠체어리프트                │                  │있어야 한다.                        │

  │              ├──────────────┤                  │? 정기심사 주기마다 1회 이상       │

  │              │3) 경사형                   │                  │실시해야 한다.                      │

  │              │휠체어리프트                │                  │                                    │

  └───────┴──────────────┴─────────┴──────────────────┘

별표 0009: 승강기안전부품 결함의 구분기준(제53조제2항제1호 관련)

  [별표 9]                                                                                

  승강기안전부품 결함의 구분기준(제53조제2항제1호 관련)                                   

  1. (엘리베이터ㆍ휠체어리프트) 제어반 안전기준                                           

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 시험 중 및 후 시험 대상 작동 상태      │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 진동시험                               │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 부분적인 충격                          │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 연속적인 충격                          │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 온도 시험                              │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 공간거리 및 연면거리                   │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 전기안전회로의 고장 분석               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. PESSRAL의 기능과 안전 시험             │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │9. 표시사항                               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │10. 설계관련 기술도서와 상이한 경우       │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  2. (엘리베이터ㆍ휠체어리프트) 구동기 안전기준                                           

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 브레이크 설치 상태                     │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 브레이크 작동 상태                     │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 구동기 조립 구조                       │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 디스크의 run-out 시험                  │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 브레이크 드럼의 바깥지름 run-out 시험  │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 성능 시험                              │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 오일 누유 상태 성능                    │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. 정격 속도 시험                         │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │9. 소음 측정                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │10. 진동 측정                             │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │11. 온도 상승 시험                        │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │12. 브레이크의 내구성                     │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │13. 절연저항 시험                         │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │14. 내전압 시험                           │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │15. 온도 시험                             │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │16. 개방 전압(또는 전류) 시험             │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │17. 정마찰 토크 시험                      │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │18. 동하중 시험                           │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │19. 표시사항                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │20. 설계관련 기술도서와 상이한 경우       │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  3. 과속조절기 안전기준                                                                  

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 작동속도                               │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 홈                                     │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 회전방향 표시                          │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 과속조절기 로프의 인장력               │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 반응시간                               │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 과속조절기 로프                        │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 과속조절기 작동 시험                   │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. 전기적 확인                            │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │9. 표시사항                               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │10. 설계관련 기술도서와 상이한 경우       │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  4. 추락방지안전장치 안전기준                                                            

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 감속도                                 │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 복귀                                   │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 전기적 확인                            │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 최종 설정의 봉인                       │        │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 허용 중량                              │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 제동력                                 │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 조정 가능한 변경                       │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. 표시사항                               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │9. 설계관련 기술도서와 상이한 경우        │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  5. 상승과속방지장치 안전기준                                                            

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 상승과속 감지 및 감속                  │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 감지                                   │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 감속도 1gn 초과                        │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 장치의 작동                            │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 전기안전장치 작동                      │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 승강로 접근 요구 불가                  │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 전문가 개입 요구                       │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. 복귀 후 작동가능 상태                  │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │9. 외부에너지 필요 경우                   │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │10. 속도 감지 부품                        │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │11. 카의 과속방지장치 적용                │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │12. 사용 범위 제공                        │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │13. 질량, 속도 명시                       │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │14. 제동 부품 세트 수량 첨부              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │15. 시험의 일반사항                       │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │16. 단일 질량에 대해 인증되는 장치        │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │17. 서로 다른 질량에 대해 인증되는 장치   │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │18. 과속감지장치 시험 절차                │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │19. 자체 감시를 위한 시험 절차            │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │20. 시험 후 확인                          │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │21. 조정 장치의 가능한 변경               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │22. 표시사항                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │23. 설계관련 기술도서와 상이한 경우       │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  6. 문열림출발방지장치 안전기준                                                          

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 정지거리                               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 카의 감속도                            │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 카의 문열림출발 감지                   │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 시험 후 확인                           │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 조정 장치의 가능한 변경                │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 표시사항                               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 설계관련 기술도서와 상이한 경우        │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  7. 매다는 장치 안전기준                                                                 

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 섬유심선                               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 강재심선                               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 윤활                                   │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 로프의 꼬임                            │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 와이어 접합                            │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 섬유 심선 접합                         │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 예비인장 하중 한계                     │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. 로프 구조                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │9. 로프 등급                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │10. 꼬임의 방향과 형식                    │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │11. 꼬임 길이                             │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │12. 로프 공차                             │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │13. 지름 허용차                           │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │14. 로프 길이                             │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │15. 최소 파단하중                         │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │16. 로프 적합성                           │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │17. 와이어 시험                           │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │18. 로프 파단력 시험                      │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │19. 표시사항                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │20. 설계관련 기술도서와 상이한 경우       │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  8. 출입문 조립체(강도시험) 안전기준                                                     

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 문이탈방지장치                         │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 연질진자 충격시험                      │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 경질진자 충격시험                      │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. KS L 2002 또는 동등 이상 강화유리      │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. KS L 2004 또는 동등 이상 접합유리      │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 유리가 있는 출입문, 폭이 150 mm이상인  │○      │        │                    │

  │승강장문의 측면 문틀 시험                 │        │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 표시사항                               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. 설계관련 기술도서와 상이한 경우        │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  9. 출입문 조립체(방화시험) 안전기준                                                     

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 시험체 설치                            │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 면 패드 시험                           │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 균열 게이지 시험                       │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 차염성                                 │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 차열성                                 │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 표시사항                               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 설계관련 기술도서와 상이한 경우        │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  10. 출입문 잠금장치 안전기준                                                            

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 작동 검사                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 내구성 시험                            │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 정적 시험                              │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 동적 시험                              │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 기계적 시험의 판정기준                 │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 회로 차단 능력 시험                    │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 누설 전류에 대한 저항 시험             │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. 표면최단거리 및 접점 간 거리 검사      │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │9. 안전 접점에 적절한 요구조건 및 그것의  │○      │        │                    │

  │접근성의 검사                             │        │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │10. 표시사항                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │11. 설계관련 기술도서와 상이한 경우       │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  11. 완충기 안전기준                                                                     

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 평균 감속도                            │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 2.5 gn를 초과하는 감속도               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 복귀속도                               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 영구적인 변형                          │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 최대 피크 감속도                       │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 완충기의 정상적인 복귀 확인            │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 유체 손실 확인                         │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. 시험 후 완충기의 상태 확인             │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │9. 표시사항                               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │10. 설계관련 기술도서와 상이한 경우       │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  12. 럽처밸브ㆍ유량제한기 안전기준                                                       

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 작동속도                               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 평균 감속도                            │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 2.5 gn 이상의 감속 0.04초 이상 지속    │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 압력에 대한 저항                       │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 유량 감소의 시간                       │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 3.5ㆍPs 이상 압력 0.04초 이상 지속     │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 영구적인 손상                          │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. 표시사항                               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │9. 설계관련 기술도서와 상이한 경우        │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  13. 비상통화장치 안전기준                                                               

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 일반사항                               │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 통화                                   │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 통화 종료                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 비상전원공급                           │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 엘리베이터 카 내의 정보                │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 비상통화 필터링                        │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 식별                                   │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. 통신                                   │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │9. 가용성 및 신뢰성                       │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │10. 전기 인터페이스                       │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │11. 통화 호출장치                         │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │12. 비상통화장치의 접근가능성             │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │13. 수치(파라미터)의 수정                 │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │14. 정격 전압                             │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │15. 스피커 출력                           │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │16. 카 내 통화 장치의 통화 감도           │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │17. 국선 출력의 통화 감도                 │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │18. 관리실(또는 방재실 등) 내선 출력      │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │19. 명료도                                │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │20. 통화거리                              │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │21. 절연 성능                             │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │22. 절연저항                              │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │23. 내습절연                              │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │24. 동작                                  │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │25. 내구성                                │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │26. 진동                                  │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │27. 사용온도                              │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │28. 소비전력 시험                         │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │29. 절연저항                              │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │30. 내습절연 시험                         │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │31. 동작 시험                             │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │32. 사용전압 시험                         │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │33. 사용온도 시험                         │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │34. 진동                                  │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │35. 온도 사이클 시험                      │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │36. 전원전압 On/Off 시험                  │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │37. 저온 방치 시험                        │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │38. 고온 방치 시험                        │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │39. 표시사항                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │40. 설계관련 기술도서와 상이한 경우       │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  14. 이동케이블 안전기준                                                                 

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 일반요건                               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 선심의 식별                            │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 색에 의한 선심의 식별                  │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 색상의 구분                            │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 녹색-노란색의 색상 조합                │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 숫자에 의한 선심의 식별                │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 권장 표식 배열                         │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 내구성                                 │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. 전기 통신 장치                         │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │9. 코드 명칭 부여                         │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │10. 정격 전압                             │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │11. 구조                                  │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │12. 전도체                                │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │13. 절연체                                │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │14. 가닥의 집합                           │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │15. 보강선                                │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │16. 외장                                  │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │18. 코드 명칭 부여                        │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │19. 정격 전압                             │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │20. 전도체                                │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │21. 절연체                                │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │22. 가닥의 집합                           │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │23. 보강선                                │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │24. 외장                                  │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │25. 고온에서의 외장재 압력 시험           │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │26. 저온에서의 충격 시험                  │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │27. 저온에서의 풀기 시험                  │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │28. 외장재 열 충격 시험                   │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │29. 고정식 유연성 시험                    │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │30. 굽힘 시험                             │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │31. 보강선을 지닌 케이블의 인장력         │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │32. 보강선의 집착 시험                    │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │33. 방법1(보강선만에 의해서만 지탱되는    │        │○      │                    │

  │케이블의 경우)                            │        │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │34. 방법2(클램핑이 완성 케이블에 적용되는 │        │○      │                    │

  │경우)                                     │        │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │35. 가닥과 외장 사이의 집착 시험(6절에    │        │○      │                    │

  │해당하는 케이블 적용 시)                  │        │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │36. 제조자 표기 및 케이블 식별            │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │37. 표기의 연속성                         │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │38. 내구성                                │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │39. 독해성                                │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │40. 표시사항                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │41. 설계관련 기술도서와 상이한 경우       │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  15. (에스컬레이터) 제어반 안전기준                                                      

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 시험 중 및 후 시험 대상 작동 상태      │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 진동시험                               │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 부분적인 충격                          │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 연속적인 충격                          │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 온도 시험                              │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 공간거리 및 연면거리                   │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 전기안전회로의 고장 분석               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. PESSRAE의 기능과 안전 시험             │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │9. 표시사항                               │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │10. 설계관련 기술도서와 상이한 경우       │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  16. (에스컬레이터) 구동기 안전기준                                                      

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 브레이크 시스템 자동 작동              │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 에스컬레이터의 정지거리                │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 무빙워크의 정지거리                    │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 구동기 조립 구조                       │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 브레이크 드럼의 바깥지름 run-out 시험  │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 성능 시험                              │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 오일 누유 상태 성능                    │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. 정격 속도 시험                         │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │9. 소음 측정                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │10. 진동 측정                             │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │11. 온도 상승 시험                        │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │12. 브레이크의 내구성                     │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │13. 절연저항 시험                         │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │14. 내전압 시험                           │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │15. 온도 시험                             │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │16. 개방 전압(또는 전류) 시험             │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │17. 정마찰 토크 시험                      │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │18. 동하중 시험                           │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │19. 표시사항                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │20. 설계관련 기술도서와 상이한 경우       │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  17. 과속역행방지장치 안전기준                                                           

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 제동성능 유지                          │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 마찰 형식                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 작동 조건                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 과속에 대한 보호                       │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 역전의 위험에 대한 보호                │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 안전율                                 │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 동하중 성능                            │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. 정지거리                               │        │○      │                    │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  18. 구동체인 안전기준                                                                   

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 체인의 형식                            │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 링크의 형식                            │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 인장강도 시험                          │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 길이의 허용차                          │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 체인의 치수                            │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 경도 시험                              │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 피로한도 시험                          │        │○      │                    │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  19. 디딤판 안전기준                                                                     

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 트레드 수평도                          │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 디딤판 치수                            │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 구조 설계                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 정적시험(스텝)                         │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 정적시험(스텝라이저)                   │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 정적시험(팔레트)                       │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 하중시험(스텝)                         │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. 하중시험(스텝라이저)                   │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │9. 하중시험(팔레트)                       │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │10. 비틀림시험(스텝)                      │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │11. 비틀림시험(스텝라이저)                │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │12. 비틀림시험(팔레트)                    │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │13. 표시사항                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │14. 설계관련 기술도서와 상이한 경우       │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  20. 디딤판 체인 안전기준                                                                

  ┌─────────────────────┬────────────────────┐

  │심사항목                                  │결 함 내 용                             │

  │                                          ├────┬────┬──────────┤

  │                                          │경미한  │중대한  │매우 중대한         │

  │                                          │결함    │결함    │결함                │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │1. 체인의 종류                            │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │2. 체인의 치수                            │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │3. 체인의 재료                            │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │4. 안전율                                 │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │5. 축구멍 편차                            │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │6. 링크 틈새                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │7. 핀과 부시 간극                         │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │8. 파단하중                               │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │9. 길이                                   │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │10. 축간 거리                             │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │11. 경도                                  │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │12. 접착강도                              │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │13. 인장하중                              │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │14. 연신율                                │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │15. 내유성                                │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │16. 디딤판 체인 롤러 수명                 │        │        │○                  │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │17. 굴곡 기능                             │        │○      │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │18. 표시사항                              │○      │        │                    │

  ├─────────────────────┼────┼────┼──────────┤

  │19. 설계관련 기술도서와 상이한 경우       │        │        │○                  │

  └─────────────────────┴────┴────┴──────────┘

  비고                                                                                    

  1. 부품안전인증을 받은 제품 중 공단등의 안전성 검증절차를 거치지 않고 아래 사항을 임의  

  로 변경하는 경우 안전인증을 하지 않은 것으로 간주한다.                                  

    가) 「승강기 안전관리법 시행규칙」 별표 4 제1호의 안전에 직접적인 영향을 주는 부분    

    나) 별표 2의 안전관리 부품 및 재질목록에 기록된 부품 또는 재질                        

  2. 안전기준 요구사항에 따라 구분된 결함 중 심사 또는 시험의 결과가 단순 조립 불량 등    

  즉시 개선 조치될 수 있다고 판단되는 경우 중대한 결함 또는 경미한 결함으로 판정할 수     

  있다.                                                                                   

별표 0010: 승강기 안전기준 결함의 구분기준(제53조제2항제2호 관련)

  [별표 10]                                                                               

  승강기 안전기준 결함의 구분기준(제53조제2항제2호 관련)                                  

  1. 엘리베이터 안전기준                                                                  

  ┌────┬──────────────────────┬──────────────┐

  │구분    │심사항목                                    │결 함 내 용                 │

  │(번호)  │                                            ├────┬────┬────┤

  │        │                                            │경미한  │중대한  │매우    │

  │        │                                            │결함    │결함    │중대한  │

  │        │                                            │        │        │결함    │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5       │일반사항                                                                  │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.1     │안전기준 적합(5~16항)                       │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.2     │주의 및 라벨                                │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │6       │승강로, 기계실, 풀리 실                                                   │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │6.1     │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.2     │승강로, 기계실, 풀리 실에 대한 접근 및      │○      │        │        │

  │        │출입                                        │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.3     │출입문 및 비상문-점검문                     │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.4     │표시(경고문)                                │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.5     │승강로                                      │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.6     │기계실ㆍ기계류 공간 및 풀리실               │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │7       │승강장문 및 카문                                                          │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │7.1     │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.2     │출입구 높이와 폭                            │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.3     │문턱, 가이드 및 문의 현수장치               │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.4     │승강장문과 카문 사이 수평틈새               │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.5     │승강장문 및 카문의 강도                     │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.6     │문의 작동에 관한 보호                       │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.7     │승강장 조명 및‘카 있음’신호 표시          │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.8     │닫히고 잠긴 승강장문의 확인                 │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.9     │승강장문 및 카문 잠금 및 비상 잠금해제      │        │        │○      │

  │        │확인                                        │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.10    │승장장문의 잠금 상태 및 폐쇄 상태를         │        │        │○      │

  │        │입증하는 장치 대한 공통요건                 │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.11    │여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식        │        │        │○      │

  │        │승강장문                                    │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.12    │자동 작동 승강장 문의 닫힘                  │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.13    │카 문의 닫힘 확인을 입증하는 전기안전장치   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.14    │여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 또는   │        │        │○      │

  │        │접이식 카 문                                │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.15    │카 문의 개방                                │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │8       │카, 균형추, 밸런싱 웨이트                                                 │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │8.1     │카의 높이                                   │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.2     │카의 유효 면적, 정격하중 및 정원            │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.3     │카 벽, 바닥 및 지붕                         │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.4     │카 문, 바닥, 벽, 천장, 장식품 재질          │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.5     │에이프런                                    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.6     │비상구출문                                  │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.7     │카 지붕                                     │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.8     │카 상부의 설비                              │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.9     │환기                                        │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.10    │조명                                        │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.11    │균형추 및 평형추                            │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │9       │매다는 장치, 보상수단 및 관련 보호수단                                    │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │9.1     │매다는 장치                                 │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.2     │도르래ㆍ풀리 또는 드럼과 로프 사이의 직경   │        │        │○      │

  │        │비율, 로프/체인 단말처리                    │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.3     │로프 권상                                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.4     │포지티브 엘리베이터의 로프 감김             │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.5     │로프 또는 체인 간의 하중 분산               │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.6     │보상 수단                                   │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.7     │도르래, 풀리, 스프로킷 보호 수단            │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.8     │승강로 내 권상기 도르래, 풀리, 스프로킷     │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │10      │자유 낙하, 과속, 의도치 않은 카 움직임, 카 크리핑에 대한 보호조치         │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │10.1    │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.2    │추락방지안전장치 및 그 작동수단             │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.3    │럽처밸브                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.4    │유량제한기                                  │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.5    │멈춤 쇠 장치                                │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.6    │카의 상승과속방지장치                       │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.7    │카의 문열림출발방지장치                     │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │11      │주행안내 레일                                                             │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │11.1    │카, 균형추 또는 평형추의 주행안내           │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │11.2    │최대 허용 응력 및 힘                        │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │11.3    │하중 및 힘의 조합                           │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │11.4    │충격 계수                                   │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │12      │완충기                                                                    │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │12.1    │카 및 균형추 완충기                         │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │12.2    │카 및 균형추 완충기 행정                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │13      │엘리베이터 구동기 및 관련 설비                                            │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │13.1    │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.2    │권상 및 포지티브 구동 엘리베이터의 구동기   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.3    │유압식 엘리베이터의 구동기                  │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │14      │전기설비 및 전기기구                                                      │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │14.1    │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │14.2    │입력 전원 도체 단자                         │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │14.3    │접촉기, 릴레이-접촉기 및 안전회로 부품      │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │14.4    │전기설비의 보호                             │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │14.5    │주 개폐기                                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │14.6    │전기배선                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │14.7    │조명 및 콘센트                              │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │14.8    │조명 및 콘센트의 전원공급 제어              │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │14.9    │보호접지                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │14.10   │전기적 식별                                 │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │15      │전기적 결함으로부터의 보호; 고장 분석; 전기안전장치                       │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │15.1    │전기고장에 대한 보호; 고장 분석             │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │15.2    │전기안전장치                                │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │16      │제어-파이널 리미트 스위치?우선순위                                       │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │16.1    │엘리베이터 운전 제어                        │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │16.2    │파이널 리미트 스위치                        │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │16.3    │비상통화장치 및 내부통화시스템              │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │16.4    │우선순위 및 표시(신호)                      │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │17.1    │장애인용 엘리베이터에 대한 추가요건                                       │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │17.1.1  │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.1.2  │승강장의 크기 및 틈새                       │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.1.3  │승강기 내부 유효바닥면적                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.1.4  │이용자 조작 설비                            │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.1.5  │기타 설비                                   │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │17.2    │소방구조용 엘리베이터에 대한 추가요건                                     │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │17.2.1  │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.2.2  │환경/건축물 요건                            │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.2.3  │기본요건                                    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.2.4  │전기장치의 물에 대한 보호                   │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.2.5  │엘리베이터 카에 갇힌 소방관의 구출          │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.2.6  │카 문 및 승강장 문                          │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.2.7  │엘리베이터 구동기 및 관련 설비              │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.2.8  │제어시스템                                  │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.2.9  │전원공급                                    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.2.10 │전기적 전원공급의 변환                      │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.2.11 │카 및 승강장 제어                           │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.2.12 │소방활동 통화시스템                         │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │17.3    │피난용 엘리베이터에 대한 추가요건                                         │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │17.3.1  │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.3.2  │기본요건                                    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.3.3  │전기장치의 물에 대한 보호                   │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.3.4  │엘리베이터 카에 갇힌 승객의 구출            │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.3.5  │제어시스템                                  │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.3.6  │카 및 승강장 제어                           │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.3.7  │피난 활동 통화시스템                        │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.3.8  │사용자를 위한 정보                          │○      │        │        │

  └────┴──────────────────────┴────┴────┴────┘

  2. 경사형 엘리베이터 안전기준                                                           

  ┌────┬──────────────────────┬──────────────┐

  │구분    │심사항목                                    │결 함 내 용                 │

  │(번호)  │                                            ├────┬────┬────┤

  │        │                                            │경미한  │중대한  │매우    │

  │        │                                            │결함    │결함    │중대한  │

  │        │                                            │        │        │결함    │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5       │일반사항                                                                  │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.1     │경사형 엘리베이터 안전기준 적합(5~16항)     │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.2     │주의 및 라벨                                │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │6       │승강로                                                                    │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │6.1     │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.2     │승강로 벽                                   │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.3     │승강로의 벽, 바닥 및 천장                   │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.4     │카 출입구와 마주하는 승강로 벽 및           │○      │        │        │

  │        │승강장문의 구조                             │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.5     │승강로 하부에 위치한 공간의 보호            │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.6     │승강로 내에서 보호                          │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.7     │승강로 상부공간 및 피트                     │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.8     │승강로의 사용 제한                          │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.9     │승강로 조명                                 │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.10    │비상통화장치                                │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.11    │승강장문을 통한 승강로에 대한 접근          │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.12    │주행 트랙 아래 구역의 보호                  │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │7       │기계류 공간, 풀리 공간의 작업구역                                         │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │7.1     │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.2     │출입 통로                                   │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.3     │기계실 내부의 기계류                        │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.4     │승강로 내부의 작업구역 및 기계류            │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.5     │승강로 외부의 작업 구역과 기계류            │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.6     │비상운전 및 작동시험을 위한 장치            │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.7     │풀리 공간의 구조 및 설비                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │8       │승강장문                                                                  │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │8.1     │일반사항                                    │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.2     │승강장문 및 문틀의 강도                     │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.3     │출입문의 높이 및 폭                         │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.4     │문턱, 가이드 및 문의 현수                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.5     │문 작동과 관련된 보호                       │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.6     │승강장 조명 및 “카 있음‘ 신호표시         │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.7     │잠기고 닫힌 승강장문의 확인                 │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.8     │자동으로 작동하는 문의 닫힘                 │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │9       │카, 카 조립체, 균형추 및 평행추                                           │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │9.1     │카의 높이                                   │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.2     │카의 유효면적, 정격하중 및 정원             │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.3     │카의 벽, 바닥 및 지붕                       │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.4     │카 에이프런                                 │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.5     │카 출입구                                   │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.6     │카문                                        │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.7     │문 작동에 관한 보호                         │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.8     │문닫힘 동작의 반전                          │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.9     │카문의 닫힘을 입증하는 전기장치             │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.10    │여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 문     │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.11    │카문 개방                                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.12    │비상구출문과 비상문                         │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.13    │작업공간                                    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.14    │카 헤더와 카 측면                           │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.15    │점검 설비                                   │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.16    │환기, 난방, 냉방                            │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.17    │조명                                        │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.18    │균형추 및 평행추                            │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.19    │주행/안내 부품                              │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.20    │운행 중이 카 조립체의 외측 한계면 내에      │        │○      │        │

  │        │있도록 하기 위한 부품                       │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.21    │장애물의 제거                               │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │10      │매다는 장치, 보상, 카의 상승과속 및 문열림출발의 보호                     │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │10.1    │매다는 장치                                 │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.2    │권상도르래, 풀리, 드럼과 로프의 직경비율,   │        │        │○      │

  │        │로프/체인의 단말처리, 안전율                │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.3    │로프 권상                                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.4    │포지티브 구동식 엘리베이터의 로프 감김      │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.5    │로프 간 또는 체인 간의 하중 분산            │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.6    │로프/루프 로프의 보상                       │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.7    │권상도르래, 풀리 및 스프로킷의 보호 수단    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.8    │추락방지안전장치                            │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.9    │과속조절기                                  │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.10   │카의 상승과속방지장치                       │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.11   │카의 문열림출발방지장치                     │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │11      │주행 트랙, 주행안내 레일, 균형추 주행안내 레일, 추락방지안전장치 작동 부품, │

  │        │완충기, 파이널 리미트 스위치                                              │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │11.1    │주행 트랙, 주행안내 레일, 균형추 주행안내   │        │        │○      │

  │        │레일, 추락방지안전장치 작동 부품에 관한     │        │        │        │

  │        │일반사항                                    │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │11.2    │카, 균형추 또는 평행추의 주행안내           │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │11.3    │카 및 균형추 완충기                         │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │11.4    │카 및 균형추 완충기의 행정                  │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │11.5    │파이널 리미트 스위치                        │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │12      │카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이 및 카와 균형추 또는 평행추 사이의 틈새  │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │12.1    │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │12.2    │카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이의 틈새    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │12.3    │카, 균형추 또는 평행추 사이의 틈새          │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │13      │엘리베이터 구동기                                                         │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │13.1    │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.2    │카 및 균형추 또는 평행추의 구동             │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.3    │상부에 매달려 있는 도르래 또는 스프로킷의   │        │○      │        │

  │        │이용                                        │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.4    │브레이크 시스템                             │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.5    │비상운전                                    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.6    │속도                                        │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.7    │구동기 정지 및 정지 상태 확인               │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.8    │구동기의 감속 감시                          │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.9    │포지티브 구동식 엘리베이터-로프/체인의      │        │○      │        │

  │        │장력 감시                                   │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.10   │전동기 구동시간 제한장치                    │        │        │ ○     │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.11   │구동기의 보호                               │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.12   │승강장에서 카의 착상 및 바닥 맞춤 정확도    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.13   │카의 출발/감속                              │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │14      │전기설비 및 전기기기                                                      │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │14.1    │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │14.2    │접촉기, 릴레이-접촉기 및 안전회로 부품      │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │14.3    │전동기 및 다른 전기설비의 보호              │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │14.4    │주 개폐기                                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │14.5    │전기배선                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │15      │전기적 결함에 대한 보호; 우선순위                                         │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │15.1    │고장 분석 및 전기안전장치                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │15.2    │제어                                        │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │16      │사용에 대한 정보                                                          │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │16.1    │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │16.2    │경고 및 표시                                │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │17.1    │장애인용 엘리베이터에 대한 추가요건                                       │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │17.1.1  │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.1.2  │승강장의 크기 및 틈새                       │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.1.3  │승강기 내부 유효바닥면적                    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.1.4  │이용자 조작 설비                            │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │17.1.5  │기타 설비                                   │○      │        │        │

  └────┴──────────────────────┴────┴────┴────┘

  3. 에스컬레이터 안전기준                                                                

  ┌────┬──────────────────────┬──────────────┐

  │구분    │심사항목                                    │결 함 내 용                 │

  │(번호)  │                                            ├────┬────┬────┤

  │        │                                            │경미한  │중대한  │매우    │

  │        │                                            │결함    │결함    │중대한  │

  │        │                                            │        │        │결함    │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5       │일반사항                                                                  │

  ├────┼─────────────────────────────────────┤

  │5.2     │지지구조물(트러스) 및 보호벽                                              │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.2.1   │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.2.2   │경사도                                      │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.2.3   │내부출입                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.2.4   │점검용 덮개                                 │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.2.5   │구조 설계                                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.3     │디딤판                                                                    │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.3.1   │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.3.2   │디딤판 규격                                 │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.3.3   │구조 설계                                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.3.4   │디딤판의 주행안내                           │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.3.5   │스텝 또는 팔레트 사이의 틈새                │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.3.6   │스텝 또는 팔레트 누락 감지장치              │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.3.7~8 │디딤판은 별표 20에 적합                     │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.4     │구동 장치                                                                 │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.4.1   │구동기                                      │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.2   │브레이크 시스템                             │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.3   │스텝 및 팔레트의 구동                       │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.4   │벨트 구동                                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.5     │난간                                                                      │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.5.1   │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.2   │난간 규격                                   │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.3   │스커트                                      │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.4   │뉴얼                                        │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.5   │디딤판과 스커트 사이의 틈새                 │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.6     │핸드레일 시스템                                                           │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.6.1   │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.6.2   │외형 및 위치                                │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.6.3   │핸드레일 중심선 사이의 거리                 │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.6.4   │핸드레일 입구                               │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.6.5   │주행안내 장치                               │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.7     │승강장                                                                    │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.7.1   │표면 특징                                   │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.7.2   │디딤판의 구성                               │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.7.3   │콤                                          │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.8     │기계류 공간 및 구동?순환 장소                                            │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.8.1   │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.8.2   │치수 및 설비                                │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.8.3   │조명 및 콘센트                              │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.9     │화재 보호                                   │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.10    │운송                                        │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.11    │전기설비 및 전기기구                                                      │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.11.1  │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.11.2  │접촉기, 릴레이, 고장안전회로의 부품         │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.11.3  │주 개페기                                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.11.4  │전기 배선                                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.12    │전기 제어 시스템                                                          │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.12.1  │보호 장치 및 기능                           │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.12.2  │안전장치 및 기능                            │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.12.3  │제어장치 및 기능                            │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │6       │표시 및 경고장치                                                          │

  ├────┼─────────────────────────────────────┤

  │6.1     │사용 표지판, 표지 및 안내문                                               │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │6.1.1   │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.1.2   │에스컬레이터 또는 무빙워크의 출입구 근처의  │○      │        │        │

  │        │안전 표시                                   │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.1.3   │수동핸들에 대한 지침                        │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.1.4   │트러스 외부의 기계류 공간, 구동 및 순환     │○      │        │        │

  │        │장소 출입문에 대한 안내                     │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.2     │자동 기동 에스컬레이터 또는 무빙워크의      │○      │        │        │

  │        │표시장치                                    │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │7       │옥외용 에스컬레이터 및 무빙워크 추가요건                                  │

  ├────┼─────────────────────────────────────┤

  │7.1     │일반 요구사항                                                             │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │7.1.1~2 │지지설비 부식으로부터 보호                  │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.2,    │눈비 등에 대한 보호                         │○      │        │        │

  │7.2.1~4 │                                            │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.3     │야간 조명                                   │○      │        │        │

  └────┴──────────────────────┴────┴────┴────┘

  4. 덤웨이터 안전기준                                                                    

  ┌────┬──────────────────────┬──────────────┐

  │구분    │심사항목                                    │결 함 내 용                 │

  │(번호)  │                                            ├────┬────┬────┤

  │        │                                            │경미한  │중대한  │매우    │

  │        │                                            │결함    │결함    │중대한  │

  │        │                                            │        │        │결함    │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5       │덤웨이터 승강로                                                           │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.1     │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.2     │승강로의 구획                               │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.3     │승강로의 벽, 바닥 및 천장                   │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4     │카, 균형추 또는 평행추 하부에 위치한        │        │○      │        │

  │        │공간의 보호                                 │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5     │승강로 내에서 보호                          │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.6     │상부공간 및 피트                            │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │6       │기계실                                                                    │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │6.1     │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.2     │접근 및 출입                                │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.3     │기계실의 시공 및 설비                       │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │7       │승강장문                                                                  │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │7.1     │일반사항                                    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.2     │승강장문 및 문틀의 강도                     │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.3     │출입구의 높이 및 폭                         │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.4     │문턱, 가이드 및 문의 현수                   │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.5     │문 작동과 관련된 보호                       │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.6     │승강장 조명 및  > 신호표시      │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │7.7     │잠금 및 닫힌 승강장문의 확인                │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │8       │카, 균형추 및 평행추                                                      │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │8.1     │카 치수                                     │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.2     │카의 유효 면적의 정격하중                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.3     │가의 벽, 바닥 및 지붕                       │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.4     │에이프런 및 자동받침대 문턱                 │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.5     │카 출입구                                   │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.6     │카문                                        │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.7     │카문의 작동과 관련된 보호                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │8.8     │균형추 또는 평행추                          │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │9       │매다는 장치, 또는 카의 자유낙하, 과속 하강 및 크리핑에 대한 예방          │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │9.1     │매다는 장치                                 │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.2     │권상도르래, 풀리 또는 드럼과 로프의 직경    │        │        │○      │

  │        │비율, 로프/체인의 단말처리                  │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.3     │로프 권상                                   │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.4     │포지티브 구동식 덤웨이터의 로프 감김        │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.5     │로프와 로프 사이 또는 체인과 체인 사이의    │○      │        │        │

  │        │하중 분산                                   │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.6     │권상도르래, 풀리 및 스프로킷의 보호 수단    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.7     │카 및 균형추 또는 평행추의 자유낙하, 카의   │        │        │○      │

  │        │과속 하강 및 크리핑에 대한 예방             │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.8     │추락방지안전장치                            │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │9.9     │추락방지안전장치의 작동 수단                │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │10      │주행안내 레일, 완충기 및 파이널 리미트 스위치                             │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │10.1    │주행안내 레일 관련 일반사항                 │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.2    │카, 균형추 또는 평행추의 가이드             │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.3    │카와 균형추의 완충기 및 고정된 멈춤 쇠      │        │        │○      │

  │        │장치                                        │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.4    │카 및 균형추 완충기                         │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │10.5    │파이널 리미트 스위치                        │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │11      │카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이의 틈새                                  │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │11.1    │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │11.2    │카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이의 틈새    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │12      │덤웨이터 구동기                                                           │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │12.1    │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │12.2    │전기식 덤웨이터의 구동기                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │12.3    │유압식 덤웨이터의 구동기, 잭 및 기타 다른   │        │        │○      │

  │        │유압장치                                    │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │13      │전기설비 및 전기기구                                                      │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │13.1    │일반사항                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.2    │접촉기, 릴레이-접촉기 및 안전회로 부품      │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.3    │전동기의 보호                               │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.4    │주 개폐기                                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.5    │전기배선                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │13.6    │조명 및 콘센트                              │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │14      │전기고장에 대한 보호 ; 제어 ; 우선순위                                    │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │14.1    │고장 분석 및 전기안전장치                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │14.2    │제어                                        │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │15      │경고 및 표시                                │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │15.1    │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │15.2    │카 및 승강장 근처                           │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │15.3    │카 지붕                                     │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │15.4    │기계실                                      │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │15.5    │승강로                                      │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │15.6    │피트                                        │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │15.7    │전기적 식별                                 │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │15.8    │승강장 문을 여는 열쇠                       │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │15.9    │군 관리 덤웨이터                            │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │15.10   │탱크                                        │○      │        │        │

  └────┴──────────────────────┴────┴────┴────┘

  5. 수직형 휠체어리프트 안전기준                                                         

  ┌────┬──────────────────────┬──────────────┐

  │구분    │심사항목                                    │결 함 내 용                 │

  │(번호)  │                                            ├────┬────┬────┤

  │        │                                            │경미한  │중대한  │매우    │

  │        │                                            │결함    │결함    │중대한  │

  │        │                                            │        │        │결함    │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5       │일반사항                                                                  │

  ├────┼─────────────────────────────────────┤

  │5.1     │도입                                                                      │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.1.2   │사용조건                                    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.3   │보호수단                                    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.4   │유지관리, 수리 및 점검을 위한 접근          │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.5   │정격속도                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.6   │정격하중                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.7   │과부하 감지                                 │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.8   │카 내부바닥 면적                            │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.9   │카의 기계적 강도                            │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.10  │내구성                                      │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.11  │외부의 유해한 영향으로부터 기기보호         │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.12  │옥외용 보호등급                             │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.13  │내화성                                      │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.2     │카지지/안내장치(팬터그래프식 구조 포함)                                   │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.2.1   │카지지/안내장치                             │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.3     │추락장지안정장치 및 과속조절기                                            │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.3.1   │추락방지안전장치                            │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.3.2   │과속조절기                                  │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.4     │구동기와 구동방식                                                         │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.4.1   │일반사항                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.2   │브레이크                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.3   │비상구출운전/수동운전                       │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.4   │랙-피이언 구동방식에 대한 추가요건          │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.5   │로프 및 체인 현수 구동방식에 대한 추가      │        │        │○      │

  │        │요건                                        │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.6   │스크류-너트 구동방식에 대한 추가 요건       │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.7   │마찰 견인 구동방식에 대한 추가 요건         │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.8   │유도체인 구동방식에 대한 추가 요건          │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.9   │팬터그래프식 구동방식에 대한 추가 요건      │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.10  │유압 구동방식에 대한 추가 요건              │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.5     │전기설비 및 전기기구                                                      │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.5.1   │일반사항                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.2   │다른 회로의 전도체                          │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.3   │전기 설비의 절연 저항(KS C IEC              │        │        │○      │

  │        │60364-6)                                    │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.4   │조명                                        │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.5   │콘센트                                      │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.6   │구동 접촉기                                 │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.7   │교류 전원으로부터 직접 공급받는 전동기      │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.8   │보호등급, 연면거리 및 공극                  │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.9   │전기고장에 대한 보호                        │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.10  │전기/전자안전장치                           │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.11  │전동기의 보호                               │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.12  │전기배선                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.13  │2차 전지 구동방식에 대한 추가 요건          │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.14  │운전장치                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.15  │비상통화장치                                │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.16  │무선운전                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.17  │점검운전제어                                │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.6     │승강로                                                                    │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.6.1   │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.6.2   │상부 틈새                                   │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.6.3   │승강로 내 작업자에 대한 위험성              │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.6.4   │주위의 구조                                 │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.6.5   │유리                                        │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.7     │방화등급                                    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.8     │승강로 출입구                               │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.8.1   │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.8.2   │경첩이 부착된 승강장문                      │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.8.3   │기존 건물의 승강장 출입문 높이              │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.8.4   │승강장문의 구조                             │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.8.5   │승강장문의 잠금                             │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.8.6   │비상 잠금 해제                              │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.8.7   │문 작동 중의 보호                           │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.9     │카                                                                        │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.9.1   │카의 벽                                     │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.9.2   │감지날, 포토셀 또는 광커튼                  │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.9.3   │토 가드 설치                                │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.9.4   │카 바닥 마감의 소재                         │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.9.5   │천장                                        │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.9.6   │운전반                                      │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.9.7   │카 내부 손잡이                              │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.9.8   │카 벽의 유리 사용                           │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.9.9   │접이식 의자                                 │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.10    │비-밀폐식 승강로에 대한 구체적인 요건                                     │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.10.1  │일반사항                                    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.10.2  │상부 여유틈새                               │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.10.3  │승강로 내 작업자에 대한 위험성              │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.10.4  │주위의 구조                                 │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.10.5  │홈                                          │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.10.6  │유리                                        │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.10.7  │승강로 출입구                               │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.10.8  │카                                          │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.10.9  │카 출입구 보호                              │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.10.10 │카 출입구 이외의 모서리                     │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.10.11 │카 하부 마감 및 보호                        │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │6       │신호 및 경고장치                                                          │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │6.1     │일반사항                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.2     │정격하중                                    │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.3     │운전장치 기능 표시                          │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.4     │비상통화장치                                │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.5     │장애인 기호                                 │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.6     │비상구출운전                                │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.7     │주 전원 스위치                              │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.8     │천장                                        │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.9     │카 문턱 토 가드 경고 문구                   │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.10    │구동기 공간에 설치하는 표지                 │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.11    │운전설명서                                  │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.12    │카 하부의 접근 표지                         │○      │        │        │

  └────┴──────────────────────┴────┴────┴────┘

  6. 경사형 휠체어리프트 안전기준                                                         

  ┌────┬──────────────────────┬──────────────┐

  │구분    │심사항목                                    │결 함 내 용                 │

  │(번호)  │                                            ├────┬────┬────┤

  │        │                                            │경미한  │중대한  │매우    │

  │        │                                            │결함    │결함    │중대한  │

  │        │                                            │        │        │결함    │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5       │일반사항                                                                  │

  ├────┼─────────────────────────────────────┤

  │5.1     │도입                                                                      │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.1.2   │정보 제공                                   │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.4   │사용 조건                                   │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.5   │유지보수 및 점검의 용이성                   │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.6   │내화성                                      │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.7   │정격속도                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.8   │정격하중                                    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.9   │내구성                                      │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.10  │외부의 유해한 영향으로부터 기기보호         │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.1.11  │기계적 위해로 부터의 보호                   │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.2     │주행안내 레일과 기계적 정지                                               │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.2.1   │주행안내 레일                               │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.2.2   │접이식 주행안내 레일                        │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.2.3   │주행안내 레일 종단 정지장치                 │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.2.4   │주행안내 레일 설계                          │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.3     │추락장비안전장치 및 과속 조절기                                           │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.3.1   │일반사항                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.3.2   │추락방비안전장치의 작동                     │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.3.3   │추락방지안전장치의 복귀                     │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.3.4   │점검을 위한 접근                            │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.3.5   │전기안전접점                                │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.3.6   │과속조절기                                  │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.3.7   │회전 감지기                                 │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.3.8   │안전 너트                                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.4     │구동기와 구동방식                                                         │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.4.1   │일반사항                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.2   │브레이크                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.3   │비상구출 운전/수동 운전                     │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.4   │로프 현수 구동방식의 추가 요건              │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.5   │랙-피니언 구동방식의 추가 요건              │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.6   │체인 현수 구동방식의 추가 요건              │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.7   │스크류-너트 구동방식의 추가 요건            │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.8   │마찰 견인 구동방식의 추가 요건              │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.4.9   │유도로프-볼 구동방식의 추가 요건            │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.5     │전기설비 및 전기기구                                                      │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.5.1   │일반사항                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.2   │구동 접촉기                                 │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.3   │구동기 정지 및 정지 상태 확인을 위한        │        │        │○      │

  │        │전동기 및 브레이크 회로                     │        │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.4   │보호등급, 연면거리 및 공극                  │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.5   │전기 고장에 대한 보호                       │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.6   │전기안전장치                                │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.7   │시간 지연                                   │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.8   │전동기의 보호                               │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.9   │전기 배선                                   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.10  │안전회로                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.11  │누전 차단기                                 │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.12  │2차 전지 구동방식의 추가 요건               │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.13  │무선운전                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.14  │운전장치                                    │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.15  │종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치   │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.16  │비상통화장치 및 경고신호                    │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.5.17  │콘센트                                      │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │5.6     │카                                                                        │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │5.6.1   │복합형 카(좌석식과 입석식 겸용 등)          │        │○      │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.6.2   │좌석식 플랫폼의 카                          │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.6.3   │입석식 플랫폼의 카                          │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │5.6.4   │휠체어용 플랫폼의 카                        │        │        │○      │

  ├────┼──────────────────────┴────┴────┴────┤

  │6       │경고 및 표시                                                              │

  ├────┼──────────────────────┬────┬────┬────┤

  │6.1     │일반 사항                                   │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.2     │카                                          │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.3     │장치의 기능 표시                            │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.4     │비상통화장치                                │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.5     │장애인 표지판                               │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.6     │비상구출 수동운전                           │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.7     │주 전원스위치 근처                          │○      │        │        │

  ├────┼──────────────────────┼────┼────┼────┤

  │6.8     │운전 설명서                                 │○      │        │        │

  └────┴──────────────────────┴────┴────┴────┘

  비고                                                                                    

  1. 모델승강기안전인증을 받은 제품 중 공단의 안전성 검증절차를 거치지 않고 아래 사항을   

  임의로 변경하는 경우 안전인증을 하지 않은 것으로 간주한다.                              

    가) 「승강기 안전관리법 시행규칙」 별표 4 제2호의 안전에 직접적인 영향을 주는 부분    

    나) 별표 8의 안전관리 부품 및 재질목록에 기록된 부품 또는 재질                        

  2. 안전기준 요구사항에 따라 구분된 결함 중 심사 또는 시험의 결과가 단순 조립 불량 등    

  즉시 개선 조치될 수 있다고 판단되는 경우 중대한 결함 또는 경미한 결함으로 판정할 수     

  있다.                                                                                   

별표 0001: 부품, 승강기 공장심사보고서 

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제1호서식]                         

  [ ]부품                                             공장심사보고서                              

  [ ]승강기                                                                                       

  (7쪽 중 1쪽)                                                                                    

─────────┬───────────┬───────────┬───────────────

  제조·수입업자명│                      │대  표  자            │                              

─────────┼───────────┤                      │                              

  회사명(공장)    │                      │                      │                              

─────────┼───────────┼───────────┼───────────────

  주 소           │                      │전화 번호             │                              

                  │                      ├───────────┼───────────────

                  │                      │E-mail                │                              

─────────┼───────────┼───────────┼───────────────

  안전인증 품목   │                      │모델명                │                              

─────────┼───────────┼───────────┼───────────────

  사업자 등록번호 │                      │제조업 또는 수입업    │                              

                  │                      │등록번호              │                              

─────────┼───────────┼───────────┼───────────────

  신청일자        │                      │심사일자              │                              

─────────┼───────────┴───────────┴───────────────

  공장심사 구분   │[ ] 최초인증[ ] 정기심사[ ] 변경인증                                          

───┬─────┴──────┬────┰─────┬──────────────┰──────

  심사│심사 항목               │전체    ┃적합      │부적합 항목 수              ┃종합판정    

  결과│                        │항목 수 ┃항목 수   ├────┬──────┬──┨            

      │                        │        ┃          │시정권고│개선요구    │취소┃            

      ├────────────┼────╂─────┼────┼──────┼──╂──────

      │품질경영관리            │        ┃          │        │            │    ┃[ ] 적합    

      ├────────────┼────╂─────┼────┼──────┼──┨            

      │원자재심사              │        ┃          │        │            │    ┃[ ] 부적합  

      ├────────────┼────╂─────┼────┼──────┼──┨            

      │공정심사                │        ┃          │        │            │    ┃            

      ├────────────┼────╂─────┼────┼──────┼──┨            

      │제품심사                │        ┃          │        │            │    ┃            

      ├────────────┼────╂─────┼────┼──────┼──┨            

      │제조ㆍ심사설비 관리     │        ┃          │        │            │    ┃            

      ├────────────┼────╂─────┼────┼──────┼──┨            

      │심사설비의 교정         │        ┃          │        │            │    ┃            

      ├────────────┼────╂─────┼────┼──────┼──┨            

      │기록의 보존             │        ┃          │        │            │    ┃            

      ├────────────┼────╂─────┼────┼──────┼──┨            

      │표시사항                │        ┃          │        │            │    ┃            

      ├────────────┼────╂─────┼────┼──────┼──┨            

      │인증제품의 변경         │        ┃          │        │            │    ┃            

      ├────────────┼────╂─────┼────┼──────┼──┨            

      │부적합품의 관리         │        ┃          │        │            │    ┃            

      ├────────────┼────╂─────┼────┼──────┼──┨            

      │보관 및 관리            │        ┃          │        │            │    ┃            

      ├────────────┼────╂─────┼────┼──────┼──┨            

      │고객불만처리 및 안전교육│        ┃          │        │            │    ┃            

      ├────────────┼────╂─────┼────┼──────┼──┨            

      │개선조치의 확인         │        ┃          │        │            │    ┃            

      ├────────────┼────╂─────┼────┼──────┼──┨            

      │시료채취                │        ┃          │        │            │    ┃            

      ├────────────┼────╂─────┼────┼──────┼──┨            

      │계                      │        ┃          │        │            │    ┃            

───┴────────────┴────┸─────┴────┴──────┴──┸──────

    위와 같이 공장심사 결과를 보고합니다.                                                         

                                                         년        월        일                   

      기관명 :                         인증심사원      성명                    (서명 또는 인)     

─────────────────────────────────────────────────

  비고                                                                                            

   1. 종합 판정 방법은 “적합”, “부적합”으로 구분한다.                                         

   2. 모든 심사항목이 적합(”예”로 평가)한 경우 종합판정을 “적합”으로 한다.                    

   3. 심사 시 “아니오”로 판정된 평가항목에 대해서는 부적합 보고서(붙임1)를 작성하고 부적합 개선조치(붙임2)를 요구한다.  

─────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm [백상지(80g/m2) 또는 중질지(80g/m2)]                                               

  (7쪽 중 2쪽)                                                                                    

─────────────────────────────────────────────────

  1. 품질경영관리                                                                                 

─────────────────────────────────────────────────

  만약 제조자가 인정받은 기관으로부터 QMS 인증이나 평가를 받았다면, QMS규격, 범위, 인증기관       

  명칭 및 인증유효기간을 아래 기록한다. (예, ISO)                                                 

  또는 인증서 사본을 첨부한다.                                                                    

  □ QMS 인증 없음                                                                                

  □ 인정받은 기관에서 인증한 QMS                                                                 

  □ 인정받지 않은 기관에서 인증한 QMS                                                            

  □ 이 보고서 부속서로 제공된 인증서 사본                                                        

─────────────────────────────────────────────────

  QMS 규격 :                                                                                      

─────────────────────────────────────────────────

  QMS의 범위에 인증제품의 제조가 포함되어 있는가? : 예 아니요                                     

─────────────────────────────────────────────────

  인증기관명 :                                                                                    

─────────────────────────────────────────────────

  인증번호 :                                                                                      

─────────────────────────────────────────────────

  인증 발행일 :                                                                                   

─────────────────────────────────────────────────

  인증 만료일 :                                                                                   

─────────────────────────────────────────────────

  품질경영 인증을 받지 않은 경우                                                                  

──────────────────────────────────────┬──┬───────

  1.1 경영책임자가 회사 전체 차원에서 표준화 및 품질경영 추진을 위해        │예  │아니요        

  인적자원과 예산을 확보하고 이를 실천하고 있는가?                          ├──┼───────

                                                                            │    │              

──────────────────────────────────────┴──┴───────

  ※ 비고 : 경영책임자란, 인사권, 예산집행권, 자원의 폐기결정권을 갖고 있는 공장(회사)의 최고위자  

──────────────────────────────────────┬──┬───────

  1.2 한국산업표준(KS) 및 안전기준 최신본을 토대로 사내표준 및              │예  │아니요        

  관리규정을 제·개정 관리하고, 관련 업무를 사내표준에 따라                 ├──┼───────

  추진하고 있는가?                                                          │    │              

──────────────────────────────────────┴──┴───────

  ※ 비고 : 사내표준 구축 및 품질경영, 제품ㆍ중간ㆍ인수검사 표준, 시험표준, 설비관리, 소비자보호 등과 관련된 한국산업표준(KS)  

──────────────────────────────────────┬──┬───────

  1.3 품질경영에 대한 계획을 수립ㆍ실행하고, 매년 자체점검을 실시하여       │예  │아니요        

  그 결과를 표준화 및 품질경영 관리에 반영하고 있는가?                      ├──┼───────

                                                                            │    │              

──────────────────────────────────────┴──┴───────

  ※ 비고 ㆍ 자체점검 주기(내부심사 등, 년 1회 이상)                                              

          ㆍ 품질경영 계획은 품질방침 및 측정 가능한 품질목표의 등 포함                           

──────────────────────────────────────┬──┬───────

  1.4 품질경영 부서(또는 품질관리담당자)의 업무내용과 책임ㆍ권한을          │예  │아니요        

  구체적으로 규정하고 있으며, 그 부서(또는 품질관리담당자)가                ├──┼───────

  전문성을 가지고 독립적으로 운영되고 있는가?                               │    │              

──────────────────────────────────────┴──┴───────

  ※ 비고 : 종업원 20인 이하 소기업의 경우, 품질관리담당자 독립적 운영 시 적합(예)으로 평가       

──────────────────────────────────────┬──┬───────

  1.5 제안 활동 또는 소집단 활동 등을 통해 지속적인 품질 개선활동을         │예  │아니요        

  실시하고 있는가?                                                          ├──┼───────

                                                                            │    │              

──────────────────────────────────────┴──┴───────

  ※ 비고 : 소집단 활동(학습조직, TFT, 분임조 등)                                                 

─────────────────────────────────────────────────

  [비고]                                                                                          

  품질경영시스템(ISO 9001)을 인증받은 기업은 품질경영관리 평가항목은 평가에서 생략하여 모두 “예”로 판정한다. 다만,   

  생략을 받으려는 인증기업은 인증 신청 또는 공장심사 시에 ISO 인증서 및 문서화된 중요정보(내부심사 결과, 경영검토 결과,   

  부적합 시정조치 결과 등)을 인증기관에 제출하여야 한다.                                          

─────────────────────────────────────────────────

  (7쪽 중 3쪽)                                                                                    

─────────────────────────────────────────────────

  2. 원자재심사                                                                                   

────────────────────────────────────┬────┬───────

  2.1 제품의 안전에 영향을 미치는 재질 및 부품에 대하여는 제조업자가    │예      │아니요        

  심사규정을 정하고 그 규정에 따라 심사를 실시하고 있는가?              ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  2.2 공급자의 검사성적서등으로 원자재심사를 대신하는 경우 검사성적서에는 │예      │아니요        

  제품명, 수량, 발행일이 기록되어 있고 공급자의 서명이 되어있는가?      ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  2.3 부적합품은 명확하게 관리되고 제품에 사용되지 않도록 관리되고      │예      │아니요        

  있는가?                                                               ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  2.4 수입업자는 제조공장과 안전인증제품에 대한 최신의 정보(제품설명,   │예      │아니요        

  도면, 사진, 안전관리 부품목록 등)를 공유하고 있는가?                  ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  2.5 수입업자는 제조공장에 안전인증제도와 관련된 최신의 정보(표시사항, │예      │아니요        

  시료채취, 공장심사 등의 정보)를 제공하고 있는가?                      ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  2.6 수입업자는 수입한 인증제품의 내역을 관리하는가?                   │예      │아니요        

       (기간별, 제품별, 모델별 등 수입수량, 재고수량, 판매수량 등 내역확인)├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┴────┴───────

─────────────────────────────────────────────────

  3. 공정심사                                                                                     

────────────────────────────────────┬────┬───────

  3.1 품질관리담당자 및 작업자는 담당 업무를 충분히 숙지하고 있으며,    │예      │아니요        

  제품의 안전에 영향을 줄 수 있는 모든 공정에 대한 작업지침서 또는      ├────┼───────

  사진 또는 도면 등은 최신의 것이 작업에 활용되고 있는가?               │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  3.2 시험기록표에 기록된 공정심사 내용은 제23조 또는 제45조에 따른     │예      │아니요        

  승강기안전부품 또는 승강기의 공정심사기준을 만족하는가?               ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  3.3 공정심사기준이 적합하게 규정되어 있는가?                          │예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  3.4 부적합품은 명확하게 식별되며 부당하게 사용되지 않도록 관리되고    │예      │아니요        

  있는가?                                                               ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  3.5 공정심사 결과를 관리책임자가 확인하고 있는가?                     │예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  3.6 수리된 제품은 규정된 절차에 따라 재시험 되고 있는가?              │예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┴────┴───────

─────────────────────────────────────────────────

  4. 제품심사                                                                                     

────────────────────────────────────┬────┬───────

  4.1 제품심사는 실시하고 있는가?                                       │예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  4.2 제조업자가 실시하는 제품심사 내용은 운용규정 별표 5의 제3호 또는  │예      │아니요        

  별표 8의 제3호 기준을 만족하는가?                                     ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  4.3 제품심사기준이 적합하게 규정되어 있는가?                          │예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  4.4 제품심사에서 부적합이 발견된 경우 그 원인을 분석하여 제품생산에   │예      │아니요        

  반영하고 있는가?                                                      ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┴────┴───────

  (7쪽 중 4쪽)                                                                                    

─────────────────────────────────────────────────

  5. 제조ㆍ심사설비 관리                                                                          

────────────────────────────────────┬────┬───────

  5.1 당해 안전인증제품을 적합하게 제조할 수 있는 제조설비를  사내규정화하고 │예      │아니요        

  해당 설비를 갖추고 있는가?                                            ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  5.2 자체심사를 수행하는데 적합한 기술인력을 확보하고 있는가?          │예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  5.3 자체심사를 위한 심사설비를 사내규정화하고 해당 설비를 보유하고    │예      │아니요        

  있는가?                                                               ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  5.4 심사설비의 기능이 정상인가?                                       │예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  5.5 심사설비의 기능점검주기는 적합한가?                               │예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  5.6 심사설비에 대한 기능점검 절차서를 보유하고 있는가?                │예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  5.7 심사설비를 기능점검 하는 자는 기능점검에서 이상이 발견된 경우에   │예      │아니요        

  조치방법을 숙지하고 있는가?                                           ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  5.8 심사설비의 기능점검에서 이상이 발견된 경우 취한 조치에 대한       │예      │아니요        

  기록이 있는가?                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┴────┴───────

─────────────────────────────────────────────────

  6. 심사설비의 교정                                                                              

────────────────────────────────────┬────┬───────

  6.1 심사설비는 교정되었는가?                                          │예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  6.2 심사설비에는 라벨 또는 유사한 방법으로 차기교정일이 표시되어있는가?│예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  6.3 심사설비의 교정을 공인된 교정기관으로부터 받았는가?               │예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┴────┴───────

─────────────────────────────────────────────────

  7. 기록의 보존                                                                                  

────────────────────────────────────┬────┬───────

  7.1 자체심사 기록은 5년 이상 보존하고 있는가?                         │예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  7.2 원자재ㆍ공정ㆍ제품심사기록은 적합하게 보존되고 있는가?            │예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  7.3 심사설비의 기능점검 및 교정기록은 적합하게 보존하고 있는가?       │예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┼────┼───────

  7.4 심사원은 기록에 서명하였는가? (예”인 경우 어떤 것인지 기입할 것) │예      │아니요        

                                                                        ├────┼───────

                                                                        │        │              

────────────────────────────────────┴────┴───────

  (7쪽 중 5쪽)                                                                                    

─────────────────────────────────────────────────

  8. 표시사항                                                                                     

──────────────────────────────────────┬──┬───────

  8.1 공장방문 시 안전인증마크가 부착된 제품이 생산되고 있는가?             │예  │아니요        

       ※ “예”인 경우, 제품명, 모델명, 인증번호 등을 기재할 것            ├──┼───────

                                                                            │    │              

──────────────────────────────────────┼──┼───────

  8.2 제품에 안전인증 표시등 표시하여 할 사항이 적합하게 표시되어           │예  │아니요        

  있는가?                                                                   ├──┼───────

       ※ “아니오” 인 경우 구체적인 내용을 기록하고, 제품이 생산되지 않고 있는 │    │              

  경우에는 인쇄되어 있는 표시 라벨 등으로 확인                              │    │              

──────────────────────────────────────┼──┼───────

  8.3 수입업자는 안전인증을 받은 제품에 대하여 안전인증 표시 등             │예  │아니요        

  표시해야 할 사항이 적합하게 표시되어 있는지를 확인하고 확인된             ├──┼───────

  기록이 있는가?                                                            │    │              

──────────────────────────────────────┴──┴───────

─────────────────────────────────────────────────

  9. 안전인증제품의 변경                                                                          

──────────────────────────────────────┬──┬───────

  9.1 제조업체의 규정에는 “안전인증을 받은 제품에 대하여 안전인증기관의    │예  │아니요        

  승인 없이 인증제품을 변경하지 않는다”는 내용이 포함되어 있는가?          ├──┼───────

                                                                            │    │              

──────────────────────────────────────┼──┼───────

  9.2 제조업자는 인증제품의 안전성에 영향을 줄 수 있는 구조변경을           │예  │아니요        

  하였는가?                                                                 ├──┼───────

                                                                            │    │              

──────────────────────────────────────┼──┼───────

  9.3 인증제품에는 인증서에 기재된 안전 관련 부품이 사용되는가?             │예  │아니요        

                                                                            ├──┼───────

                                                                            │    │              

──────────────────────────────────────┼──┼───────

  9.4 수입업자는 “안전인증을 받은 제품에 대하여 안전인증기관의 승인없이    │예  │아니요        

  인증제품을 변경하지 않는다”는 것을 보장하는 문서화된 절차를              ├──┼───────

  보유하고 있는가?                                                          │    │              

──────────────────────────────────────┼──┼───────

  9.5 수입업자는 안전인증을 받은 제품에 대하여 안전인증서에 등재된          │예  │아니요        

  부품등이 변경되지 않았는지를 확인하고 확인된 기록이 있는가?               ├──┼───────

                                                                            │    │              

──────────────────────────────────────┴──┴───────

─────────────────────────────────────────────────

  10. 부적합품의 관리                                                                             

──────────────────────────────────────┬──┬───────

  10.1 부적합품에 대한 처리방법의 절차서가 있는가?                          │예  │아니요        

       ※ “예”인 경우 문서번호를 기입할 것.                               ├──┼───────

       ※ “아니오”인 경우 절차를 보조페이지에 기록할 것                   │    │              

──────────────────────────────────────┼──┼───────

  10.2 부적합품 처리절차 및 방법은 적합하게 규정되어 있는가?                │예  │아니요        

                                                                            ├──┼───────

                                                                            │    │              

──────────────────────────────────────┴──┴───────

─────────────────────────────────────────────────

  11. 보관 및 관리                                                                                

──────────────────────────────────────┬──┬───────

  11.1 원자재 및 완제품은 적합하게 보관 및 관리하고 있는가?                 │예  │아니요        

                                                                            ├──┼───────

                                                                            │    │              

──────────────────────────────────────┴──┴───────

  (7쪽 중 6쪽)                                                                                    

─────────────────────────────────────────────────

  12. 고객불만 처리 및 안전교육                                                                   

─────────────────────────────────────┬──┬────────

  12.1 제조업자는 고객 불만사항을 기록하고 있는가?                        │예  │아니요          

                                                                          ├──┼────────

                                                                          │    │                

─────────────────────────────────────┼──┼────────

  12.2 고객 불만이 접수된 경우, 제조업자는 고객 불만에 대하여 조치를 하고 │예  │아니요          

  있으며 그 내용은 기록되어 있는가?                                       ├──┼────────

                                                                          │    │                

─────────────────────────────────────┼──┼────────

  12.3 제조업자는 고객 불만사항을 충분히 검토하고 있는가?                 │예  │아니요          

                                                                          ├──┼────────

                                                                          │    │                

─────────────────────────────────────┼──┼────────

  12.4 고객 불만 해소 및 안전교육을 관련기관으로부터 대표자 또는 안전관리 │예  │아니요          

  책임자가 최근 1년 이내 최소한 2일 이상 또는 현장교육 1일 이상 받은      ├──┼────────

  적이 있는가?                                                            │    │                

        ※ 동 항은 정기심사 또는 시판품조사 결과 개선요구 및 표시사용금지처분 │    │                

  받은 제조업자에 한하여 작성                                             │    │                

─────────────────────────────────────┼──┼────────

  12.5 수입업자는 A/S를 위한 조직 및 인원을 보유하고 있는가?              │예  │아니요          

                                                                          ├──┼────────

                                                                          │    │                

─────────────────────────────────────┼──┼────────

  12.6 수입업자는 제품 관련된 고객 불만사항을 관리하고 있는가?            │예  │아니요          

                                                                          ├──┼────────

                                                                          │    │                

─────────────────────────────────────┴──┴────────

─────────────────────────────────────────────────

  13. 개선조치의 확인                                                                             

─────────────────────────────────────┬──┬────────

  13.1 제조업자는 전회의 지적사항에 대하여 개선조치를 하였는가?           │예  │아니요          

       ※ 개선조치의 실시내용을 보조페이지에 내용을 기록할 것             ├──┼────────

                                                                          │    │                

─────────────────────────────────────┴──┴────────

─────────────────────────────────────────────────

  14. 시료 채취                                                                                   

─────────────────────────────────────┬──┬────────

  ※ 인증기관이 요구하는 시료의 세부사항을 “시료채취확인표(붙임3)”에 기록할 것│예  │아니요          

                                                                          ├──┼────────

                                                                          │    │                

─────────────────────────────────────┼──┼────────

  14.1 직접 시료를 채취했는가?                                            │예  │아니요          

       ※ “아니오” 인 경우, 그 이유와 채취자를 기록할 것                ├──┼────────

                                                                          │    │                

─────────────────────────────────────┼──┼────────

  14.2 채취된 시료에는 인증마크가 부착되어 있는가?                        │예  │아니요          

       ※ “아니오” 인 경우 그 이유를 “시료채취확인표”에 기입할 것     ├──┼────────

                                                                          │    │                

─────────────────────────────────────┴──┴────────

─────────────────────────────────────────────────

  15. 안전인증 보유 현황 확인                                                                     

─────────────────────────────────────┬──┬────────

  15.1 안전인증 보유 현황 확인 (붙임4 안전인증 보유 현황)                 │예  │아니요          

                                                                          ├──┼────────

                                                                          │    │                

─────────────────────────────────────┴──┴────────

  (7쪽 중 7쪽)                                                                                    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  ※ 심사원은 해당 제조업자 또는 수입업자에게 사본 1부를 전달한다.                                

─────────────────────────┬───────────────────────

   일  자 :                                       │ 일  자 :                                     

─────────────────────────┼───────────────────────

   심사원 :                        (서명 또는 인) │ 입회자 :                        (서명 또는 인)  

─────────────────────────┴───────────────────────

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제1호의 붙임1 서식]                                                                                                                                          

  부적합 보고서                                                                                                                                                                                                             

──────┬────────┬────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  업체명    │                │소재지  │                                                                                                                                                                                  

  (공장)    │                │        │                                                                                                                                                                                  

──────┼────────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  안전인증  │                │모델명  │                                                                                                                                                                                  

  품목      │                │        │                                                                                                                                                                                  

──────┼────────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  심사일자  │                │조치기한│                                                                                                                                                                                  

──────┼──────┬─┴────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  심사항목  │부적합 구분 │부적합내용                                                                                                                                                                                      

  번호      ├──┬───┤                                                                                                                                                                                                

            │시정│개선  │                                                                                                                                                                                                

            │권고│요구  │                                                                                                                                                                                                

──────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

            │[ ] │[ ]   │                                                                                                                                                                                                

──────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

            │[ ] │[ ]   │                                                                                                                                                                                                

──────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

            │[ ] │[ ]   │                                                                                                                                                                                                

──────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

            │[ ] │[ ]   │                                                                                                                                                                                                

──────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

            │[ ] │[ ]   │                                                                                                                                                                                                

──────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

            │[ ] │[ ]   │                                                                                                                                                                                                

──────┼──┴───┴┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  부적합 수 │합계          │시정권고    │개선요구                                                                                                                                                                        

            ├───────┼──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

            │              │            │                                                                                                                                                                                

──────┴───────┴──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

       인증심사원                               입회자(대표자, 품질관리담당자 등)                                                                                                                                           

       ????????????????????????????????????????????????                  ????????????????????????????????????????????????   

                                (서명 또는 인)                                 (서명 또는 인)                                                                                                                               

       ????????????????????????????????????????????????                  ????????????????????????????????????????????????   

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm [백상지(80g/m2) 또는 중질지(80g/m2)]                                                                                                                                                                         

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제1호의 붙임2 서식]      

  부적합 개선조치 보고서                                                                

───────┬────────────┬────┬──────────────────

  업체명      │                        │소재지  │                                    

  (공장)      │                        │        │                                    

───────┼────────────┼────┼──────────────────

  안전인증    │                        │모델명  │                                    

  품목        │                        │        │                                    

───────┼────────────┴────┴──────────────────

  심사일자    │                                                                        

───────┼─────┬──────┬──────┬───┬────────────

  담당자 성명 │          │휴대전화    │            │e-mail│                        

───────┼─────┴───┬──┴──────┴───┴────────────

  심사항목    │부적합 구분       │부적합 개선조치 주요내용                            

  번호        ├────┬────┤                                                    

              │시정권고│개선요구│                                                    

───────┼────┼────┼──────────────────────────

              │[ ]     │[ ]     │                                                    

───────┼────┼────┼──────────────────────────

              │[ ]     │[ ]     │                                                    

───────┼────┼────┼──────────────────────────

              │[ ]     │[ ]     │                                                    

───────┼────┼────┼──────────────────────────

              │[ ]     │[ ]     │                                                    

───────┼────┼────┼──────────────────────────

              │[ ]     │[ ]     │                                                    

───────┴────┴────┴──────────────────────────

    부적합 개선조치 보고서를 제출합니다.                                                

  년      월      일                                                                    

      업체명(공장)                        대표자      (서명 또는 인)                    

  한국승강기안전공단 이사장               귀하                                          

  또는 지정인증기관의 장                                                                

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

───────┬────────────────────────────────────

  붙임서류    │부적합 항목의 개선조치에 대한 세부 자료                                 

───────┴────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────

  부적합 개선조치 검토 결과 ※ 이하는 심사원이 작성합니다.                              

───────┬────────────────────────────────────

   부적합     │                                                                        

  대책검토    │                                                                        

  종합의견    │                                                                        

───────┼───────────┬────┬───────────────────

  종합판정    │[ ] 적합    [ ] 부적합│심사원  │                      (서명 또는 인)  

───────┴───────────┴────┴───────────────────

────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm [백상지(80g/m2) 또는 중질지(80g/m2)]                                     

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제1호의 붙임3 서식]  

  시료채취확인표                                                          

─────┬────┬──┬───────┬────┬────┬─────

  인증기관│라벨번호│수량│제품명/모델명 │인증번호│발취장소│생산시기  

─────┼────┼──┼───────┼────┼────┼─────

          │        │    │              │        │        │          

─────┼────┼──┼───────┼────┼────┼─────

          │        │    │              │        │        │          

─────┼────┼──┼───────┼────┼────┼─────

          │        │    │              │        │        │          

─────┼────┼──┼───────┼────┼────┼─────

          │        │    │              │        │        │          

─────┼────┼──┼───────┼────┼────┼─────

          │        │    │              │        │        │          

─────┼────┼──┼───────┼────┼────┼─────

          │        │    │              │        │        │          

─────┼────┼──┼───────┼────┼────┼─────

          │        │    │              │        │        │          

─────┼────┼──┼───────┼────┼────┼─────

          │        │    │              │        │        │          

─────┼────┼──┼───────┼────┼────┼─────

          │        │    │              │        │        │          

─────┼────┼──┼───────┼────┼────┼─────

          │        │    │              │        │        │          

─────┼────┼──┼───────┼────┼────┼─────

          │        │    │              │        │        │          

─────┴────┴──┴───────┴────┴────┴─────

  ※ 발취장소에 기재하는 내용  :  P = 생산중의 제품으로부터 채취한 시료   

  S = 재고품                                                              

  F = 제조업자로부터 송달 받음                                            

  T = 심사원에 의해 인증기관에 전달됨                                     

─────────────────────────────────────

  210mm×297mm [백상지(80g/m2) 또는 중질지(80g/m2)]                       

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제1호의 붙임4 서식]  

  안전인증 보유 현황                                                                

  ㅇ 업체명 :                                                                       

─────┬──────┬───┬─────┬─────┬─────────────

  일련번호│안전인증번호│제품명│기본모델명│파생모델명│비고                      

─────┼──────┼───┼─────┼─────┼─────────────

  1       │            │      │          │          │                          

─────┼──────┼───┼─────┼─────┼─────────────

  2       │            │      │          │          │                          

─────┼──────┼───┼─────┼─────┼─────────────

  3       │            │      │          │          │                          

─────┼──────┼───┼─────┼─────┼─────────────

  4       │            │      │          │          │                          

─────┼──────┼───┼─────┼─────┼─────────────

  5       │            │      │          │          │                          

─────┼──────┼───┼─────┼─────┼─────────────

  6       │            │      │          │          │                          

─────┼──────┼───┼─────┼─────┼─────────────

  7       │            │      │          │          │                          

─────┼──────┼───┼─────┼─────┼─────────────

  8       │            │      │          │          │                          

─────┼──────┼───┼─────┼─────┼─────────────

  9       │            │      │          │          │                          

─────┼──────┼───┼─────┼─────┼─────────────

  10      │            │      │          │          │                          

─────┴──────┴───┴─────┴─────┴─────────────

  위와 같이 안전인증을 보유하고 있음을 확인합니다.                                  

──────────────────────────────────────────

  210mm×297mm [백상지(80g/m2) 또는 중질지(80g/m2)]                                 

별표 0002: 부품안전성시험 결과서

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제2호서식]                         

  부품안전성시험 결과서                                                                           

  ※ 색상이 어두운 란()은 신청인이 작성하지 아니하며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.        

───────────────────┬─────────────────────────────

  접수번호                            │접수일자                                                  

───────────────────┴─────────────────────────────

─────┬───────────────┬───────────────────────────

  신청인  │상호(법인명)                  │사업자등록번호                                        

          ├───────────────┼───────────────────────────

          │대표자                        │제조업 또는 수입업 등록번호                           

          ├───────────────┼───────────────────────────

          │주소                          │전화번호/팩스번호                                     

          ├──────┬────────┴───────────────────────────

          │신고인 구분 │[  ] 제조업자,  [  ] 수입업자                                           

─────┼──────┴───────┬────────────────────────────

  부품안전│제품명(승강기안전부품의 종류)│기본모델명                                              

  인증대상├──────────────┼────────────────────────────

          │파생모델명(필요시 별지 사용)│안전기준                                                

          ├──────────────┼────────────────────────────

          │세부내용(필요시 별지 사용)  │안전기준 외 적용기준                                    

━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  시험기간│시료접수일(YY/MM/DD)                                                                  

          │ :                                                                                    

          │                                                                                      

          │시험완료일(YY/MM/DD)                                                                  

          │ :                                                                                    

━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정」 제11조제1항에 따라                      

  부품안전인증 시험결과가   [  ] 적 합    [  ] 부적합   함을 통지합니다.                          

─────────────────────────────────────────────────

  일반 요구사항                                                                                   

   본 시험결과서는 공단 또는 지정인증기관의 승인 없이는 변경 및 수정할 수 없습니다.               

   본 시험결과서의 시험 결과는 해당 시험된 모델에 한하여 효력이 있습니다.                         

─────────────────────────────────────────────────

    년      월      일장                                                                          

                                      심사자                                  (서명 또는 인)      

                                      승인자                                  (서명 또는 인)      

                              ┏━━┓                                                            

    한국승강기안전공단 이사장 ┃직인┃                                                            

    지정인증기관의 장         ┃    ┃                                                            

                              ┗━━┛                                                            

─────────────────────────────────────────────────

  붙임서류  1. 시험결과 내용                                                                      

            2. 파생모델의 범위 및 제품특기사항                                                    

            3. 제품사진                                                                           

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                                                  210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]  

별표 0003: 동일시료 증명 확인서

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제3호서식]                         

  동일시료 증명 확인서                                                                            

  ([  ] 부품안전인증,  [  ] 모델승강기안전인증)                                                   

┌─┬───┬──┬────┬─────────────────────────────────┐

│다│회사명│1)　│대표자명│1)　                                                              │

│  │      ├──┤        ├─────────────────────────────────┤

│수│      │2)  │        │2)                                                                │

│  │      ├──┤        ├─────────────────────────────────┤

│공│      │3)  │        │3)                                                                │

│  │      ├──┤        ├─────────────────────────────────┤

│장│      │4)  │        │4)                                                                │

│  │      ├──┤        ├─────────────────────────────────┤

│  │      │5)  │        │5)                                                                │

│  ├───┼──┴────┴─────────────────────────────────┤

│  │주 소 │1)　                                                                              │

│  │      ├─────────────────────────────────────────┤

│  │      │2)                                                                                │

│  │      ├─────────────────────────────────────────┤

│  │      │3)                                                                                │

│  │      ├─────────────────────────────────────────┤

│  │      │4)                                                                                │

│  │      ├─────────────────────────────────────────┤

│  │      │5)                                                                                │

├─┴───┼──┬────┬─────────────────────────────────┤

│담당자명  │    │전화번호│                                                                  │

├─────┼──┼────┼─────────────────────────────────┤

│전자메일  │    │팩스번호│                                                                  │

├─────┼──┼────┼─────────────────────────────────┤

│제 품 명  │　　│모 델 명│　                                                                │

├─────┼──┴────┴─────────────────────────────────┤

│파생모델명│                                                                                  │

├─────┼─────────────────────────────────────────┤

│기타정보  │                                                                                  │

├─────┴─────────────────────────────────────────┤

│                                                                                              │

│확 인 사 항                                                                                   │

│                                                                                              │

│  ?승강기 안전관리법? 제11조 또는 제17조 규정에 따른 부품안전인증 또는 승강기안전인증을 위한 │

│위의 시험용 시료는 등재하고자 하는 위의 다수공장에서 동일하게 제조하는 시료임을 확인합니다.   │

│                                                                                              │

├───────────────────────────────────────────────┤

│년      월      일                                                                            │

├───────────────────────────────────────────────┤

│업 체 명 :                             확 인 자 :                (서명 또는 인)               │

└───────────────────────────────────────────────┘

                                                  210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]  

별표 0004: 승강기안전부품 제조업자 또는 수입업자의 시험소 신고서

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제4호서식]                     

  승강기안전부품 제조업자 또는 수입업자의 시험소 신고서                                       

  ※ 색상이 어두운 란()은 신청인이 작성하지 아니하며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.    

─────────┬───────────────────┬─────────────────

  접수번호        │접수일자                              │처리기간          15일            

─────────┴───────────────────┴─────────────────

─────────┬──────────────┬──────────────────────

  신청인          │상호(법인명)                │사업자등록번호                              

                  ├──────────────┼──────────────────────

                  │대표자                      │제조업 또는 수입업 등록번호                 

                  ├──────────────┼──────────────────────

                  │주소                        │전화번호/팩스번호                           

                  ├──────┬───────┴──────────────────────

                  │신고인 구분 │[  ] 제조업자,   [   ] 수입업자                             

─────────┴──────┴──────────────────────────────

─────────┬─────────────────────────────────────

  신청범위        │(필요시 별지 사용)                                                        

━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정」 제13조제1항에 따라 승강기부품 안  

  전인증의 시험소 확인을 위하여 위와 같이 신고합니다.                                         

    년          월          일장                                                              

      신청인                                                     (서명 또는 인)               

  한국승강기안전공단 이사장,              귀하                                                

  지정인증기관의 장                                                                           

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

─────────┬─────────────────────────────────────

  붙임서류        │1. 법인의 정관 또는 단체의 규약 1부                                       

                  │2. 「승강기 안전관리법 시행령」 제15조제2호에 따른 부품안전성시험을 수행하기 위한 조직, 인력, 시험설  

                  │비 등을 기록한 사업계획서 1부                                             

                  │3. 「승강기 안전관리법 시행령」 제17조제2호에 따른 부품안전성시험을 수행하기 위한 절차ㆍ방법 등을 기  

                  │록한 업무규정 1부                                                         

                  │4. 「승강기 안전관리법 시행규칙」 제19조제1항에 따른 일정 수준 이상의 시험능력 기준을 충족한다는 사  

                  │실을 증명하는 서류                                                        

─────────┴─────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  처 리 절 차                                                                                 

───────────────────────────────────────────────

┌──────┐    ┌──────┐  ┌──────┐  ┌──────┐  ┌────────┐

│신청서 작성 │?  │접수        │?│검토 및 확인│?│심사결과 작성│?│심사결과 통보   │

└──────┘    └──────┘  └──────┘  └──────┘  └────────┘

  신청인              공단 또는         공단 또는         공단 또는                           

                      지정인증기관      지정인증기관      지정인증기관                        

───────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]                                              

별표 0005: 사실확인 신청서

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제5호서식]                       

  사실확인 신청서                                                                               

  ※ 색상이 어두운 란()은 신청인이 작성하지 아니하며, 유의사항을 확인하시고 작성하여 주시기 바랍니다.  

─────────────────┬──────────┬───────────────────

  접수번호                        │접수일자            │처리기간               15일           

─────────────────┼──────────┴───────────────────

  ① Name of product(제품명)      │                                                            

─────────────────┼──────────────────────────────

  ② Model of the industrial      │                                                            

  products                        │                                                            

     (제품의 유형)                │                                                            

─────────────────┼──────────────────────────────

  ③ Quantity(수량)               │                                                            

─────────────────┼──────────────────────────────

  ④ Certification No             │                                                            

     (인증번호)                   │                                                            

─────────────────┼──────────────────────────────

  ⑤ Name and address of          │                                                            

  production establishment        │                                                            

     (제조회사명 및 주소)         │                                                            

─────────────────┼──────────────────────────────

  ⑥ Country of destination       │                                                            

     (도착국)                     │                                                            

─────────────────┼──────────────────────────────

  ⑦ Name and address of          │                                                            

  consignor                       │                                                            

     (수출업체명 및 주소)         │                                                            

─────────────────┼──────────────────────────────

  ⑧ Name and address of          │                                                            

  consignee                       │                                                            

     (수입업체명 및 주소)         │                                                            

─────────────────┼──────────────────────────────

  ⑨ Remarks(비고)                │                                                            

─────────────────┴──────────────────────────────

   ?승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정? 제16조제1항 및 제38조제1항에 따라    

  사실확인을 위와 같이 신청합니다.                                                              

                                    년      월      일                                          

    신청인                   (서명 또는 인)                                                     

  한국승강기안전공단 이사장,            귀하                                                    

  지정인증기관의 장                                                                             

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  ※ 구비서류                                                                                   

   ① 안전인증대상제품 : 안전인증서 사본 1부                                                    

   ② 수출(입)계약서 또는 물품매도확약서 1부                                                    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  처 리 절 차                                                                                   

────────────────────────────────────────────────

┌──────┐  ┌──────┐  ┌──────┐  ┌────────┐  ┌────────┐

│신청서 작성 │?│접수        │?│검토 및 확인│?│사실확인서 작성 │?│사실확인서 발급 │

└──────┘  └──────┘  └──────┘  └────────┘  └────────┘

  신청인            공단 또는         공단 또는         공단 또는                               

                    지정인증기관      지정인증기관      지정인증기관                            

────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]                                                

별표 0006: CERTIFICATE OF CONFORMITY

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제6호서식]                       

  Serial No :                                                                                   

  CERTIFICATE OF CONFORMITY                                                                     

  TO WHOM IT MAY CONCERN :                         MM/DD/YY                                     

      The Safety Certification Body certifies that the following products are freely sold       

  without any restriction under the ?Elevators Safety Control Act? of the Republic of Korea   

┌────────┬───────┬─────────────────────────────┐

│Name of product │Name of model │Certification No                                          │

├────────┼───────┼─────────────────────────────┤

│                │              │                                                          │

└────────┴───────┴─────────────────────────────┘

  Name and address of production establishment :                                                

  Country of destination :                                                                      

  Name and address of consignor :                                                               

  Name and address of consignee :                                                               

  Remark :                                                                                      

    Sincerely Yours,                                                                            

  Safety Certification Body ┌────┐                                                        

                            │Official│                                                        

                            │Seal    │                                                        

                            └────┘                                                        

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]                                                

별표 0007: 승강기안전부품의 세관장확인물품 확인 신청서

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제7호서식]                                           

  승강기안전부품의 세관장확인물품 확인 신청서                                                                       

  ※ 색상이 어두운 란()은 신청인이 작성하지 아니하며, 유의사항을 확인하시고 작성하여 주시기 바랍니다.               

──────────────────┬────────────┬──────────────────────────

  접수번호                          │접수일자                │처리기간             즉시                           

──────────────────┴────────────┴──────────────────────────

──┬──────┬─────────────────┬──────────────────────────────

  신│수입자      │업체명                            │사업자등록번호                                              

  청│            ├─────────────────┼──────────────────────────────

  인│            │대표자 성명                       │전화번호                                                    

    │            │                                  ├──────────────────────────────

    │            │                                  │팩스번호                                                    

    │            ├─────────────────┴──────────────────────────────

    │            │주소                                                                                            

    │            │                                                                                                

    ├──────┼─────────────────┬──────────────────────────────

    │수입        │업체명                            │사업자등록번호                                              

    │화주        │                                  │                                                            

    │            ├─────────────────┼──────────────────────────────

    │            │대표자 성명                       │전화번호                                                    

    │            │                                  │                                                            

    │            ├─────────────────┴──────────────────────────────

    │            │주소                                                                                            

    │            │                                                                                                

──┴──────┴────────────────────────────────────────────────

─────────┬─────────────────┬──────────────────────────────

  신청내용        │제품명                            │모델명                                                      

                  │                                  │                                                            

                  ├─────────────────┴──────────────────────────────

                  │승강기안전부품의 안전인증서 번호                                                                

                  │                                                                                                

                  ├─────────────────┬──────────────────────────────

                  │제조업체명                        │제조국명                                                    

                  │                                  │                                                            

                  ├─────────────────┼──────────────────────────────

                  │품목분류번호(HS)                  │수량(단위)                                                  

                  │                                  │                                                            

                  ├─────────────────┴──────────────────────────────

                  │선하증권번호(B/L No.)                                                                           

                  │                                                                                                

─────────┴────────────────────────────────────────────────

    ?승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정? 제17조제1항에 따라 승강기안전부품의                     

  세관장확인물품 확인을 신청합니다.                                                                                 

  년      월      일                                                                                                

                                                  신청인                          (서명 또는 인)                    

  한국승강기안전공단 이사장,              귀하                                                                      

  지정인증기관의 장                                                                                                 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

─────┬────────────────────────────────────────────────────

  첨부서류│ 1. 제품의 설명서(사진을 포함합니다) 1부                                                                

          │ 2.?승강기 안전관리법? 제11조제1항에 따라 안전인증을 받은 승강기부품임을 증명하는 서류 1부            

          │ 3. 관세청 전자통관시스템에서 요청하는 서류 각 1부                                                      

─────┼────────────────────────────────────────────────────

  유의사항│본 확인증은 신청인이 기입한 확인 신청제품이 ?승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정?에   

          │의하여 본 기관에서 안전인증을 한 제품임을 확인하기 위한 것입니다.                                       

─────┴────────────────────────────────────────────────────

    ?승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정? 제17조제2항에 따라 승강기안전부품의 세관                

  장확인물품 확인증을 발급합니다.                                                                                   

                                                                              년     월     일                      

                              ┏━━┓                                                                              

    한국승강기안전공단 이사장 ┃직인┃                                                                              

    지정인증기관의 장         ┃    ┃                                                                              

                              ┗━━┛                                                                              

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  처 리 절 차                                                                                                       

──────────────────────────────────────────────────────────

┌──────┐    ┌──────┐  ┌──────┐    ┌────────┐  ┌────────────────┐

│신청서 작성 │?  │접수        │?│검토 및 확인│?  │세관장확인물품  │?│세관장확인물품                  │

│            │    │            │  │            │    │확인증 작성     │  │확인증 발급                     │

└──────┘    └──────┘  └──────┘    └────────┘  └────────────────┘

  신청인              공단 또는         공단 또는           공단 또는                                               

                      지정인증기관      지정인증기관        지정인증기관                                            

──────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡]                                                                                       

별표 0008: 승강기안전성시험 결과서

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제8호서식]                         

  승강기안전성시험 결과서                                                                         

  ※ 색상이 어두운 란()은 신청인이 작성하지 아니하며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.        

────────────────────┬────────────────────────────

  접수번호                              │접수일자                                                

────────────────────┴────────────────────────────

┌────┬──────────────┬───────────────────────────┐

│신청인  │상호(법인명)                │사업자등록번호                                        │

│        ├──────────────┼───────────────────────────┤

│        │대표자                      │제조업 또는 수입업 등록번호                           │

│        ├──────────────┼───────────────────────────┤

│        │주소                        │전화번호/팩스번호                                     │

│        ├──────┬───────┴───────────────────────────┤

│        │신고인 구분 │[  ] 제조업자,  [  ] 수입업자                                         │

├────┼──────┴───────┬───────────────────────────┤

│승강기  │제품명(승강기의 종류)       │기본모델명                                            │

│안전    ├──────────────┼───────────────────────────┘

│인증대상│파생모델명(필요시 별지 사용)│안전기준                                                

│        ├──────────────┼────────────────────────────

│        │세부내용(필요시 별지 사용)  │안전기준 외 적용기준                                    

┕━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  시험기간│시료접수일(YY/MM/DD)   :                                                              

          │                                                                                      

          │시험완료일(YY/MM/DD)   :                                                              

  「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정」 제33조제1항에 따라                      

  승강기안전인증 시험결과가   [  ] 적 합    [  ] 부적합   함을 통지합니다.                        

─────────────────────────────────────────────────

  일반 요구사항                                                                                   

   본 시험결과서는 인증기관의 승인 없이는 변경 및 수정할 수 없습니다.                             

   본 시험결과서의 시험 결과는 해당 시험된 모델에 한하여 효력이 있습니다.                         

─────────────────────────────────────────────────

   년      월      일                                                                             

                                        심사자    (서명 또는 인)                                  

                                        승인자    (서명 또는 인)                                  

                              ┏━━┓                                                            

    한국승강기안전공단 이사장 ┃직인┃                                                            

                              ┗━━┛                                                            

─────────────────────────────────────────────────

  붙임서류  1. 시험결과 내용                                                                      

            2. 파생모델의 범위 및 제품특기사항                                                    

            3. 제품사진                                                                           

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                                                  210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]  

별표 0009: 승강기 제조업자 또는 수입업자의 시험소 신고서

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제9호서식]                           

  승강기 제조업자 또는 수입업자의 시험소 신고서                                                     

  ※ 색상이 어두운 란()은 신고인이 작성하지 아니하며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.          

──────────────────┬─────────┬─────────────────────

  접수번호                          │접수일자          │처리기간        15일                      

──────────────────┴─────────┴─────────────────────

────────┬───────────────┬─────────────────────────

  신고인        │상호(법인명)                  │사업자등록번호                                    

                ├───────────────┼─────────────────────────

                │대표자                        │제조업 또는 수입업 등록번호                       

                ├───────────────┼─────────────────────────

                │주소                          │전화번호/팩스번호                                 

                ├──────┬────────┴─────────────────────────

                │신고인 구분 │[  ] 제조업자, [  ] 수입업자                                        

────────┴──────┴──────────────────────────────────

────────┬─────────────────────────────────────────

  신고범위      │(필요시 별지 사용)                                                                

────────┴─────────────────────────────────────────

    「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정」 제35조제1항에 따라 승강기 안전인증의    

  시험소 확인을 위하여 위와 같이 신고합니다.                                                        

    년          월          일장                                                                    

      신청인                                                (서명 또는 인)                          

  한국승강기안전공단 이사장             귀하                                                        

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

────────┬─────────────────────────────────────────

  붙임서류      │1. 법인의 정관 또는 단체의 규약 1부                                               

                │2. 「승강기 안전관리법 시행령」 제18조제2호에 따른 승강기안전성시험을 수행하기 위한 조직, 인력,   

                │시험설비 등을 기록한 사업계획서 1부                                               

                │3. 「승강기 안전관리법 시행령」 제18조제2호에 따른 승강기안전성시험을 수행하기 위한 절차ㆍ방법 등을   

                │기록한 업무규정 1부                                                               

                │4. 「승강기 안전관리법 시행규칙」 제35조제1항에 따른 일정 수준 이상의 시험능력 기준을 충족한다는   

                │사실을 증명하는 서류                                                              

────────┴─────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  처 리 절 차                                                                                       

──────────────────────────────────────────────────

┌──────┐  ┌──────┐    ┌─────┐  ┌───────┐  ┌───────────┐

│신청서 작성 │?│접수        │?  │검토 및 확인│?│심사결과 작성 │?│심사결과 통보         │

└──────┘  └──────┘    └─────┘  └───────┘  └───────────┘

  신청인            공단                공단            공단                                        

──────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]                                                    

별표 0010: 공동 설계 승강기설계심사 신청서

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제10호서식]                                  

  공동 설계 승강기설계심사 신청서                                                                           

  ※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않으며, [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                     

───────────┬───────┬──────────────────────────────────

  접수번호            │접수일        │처리기간  20일                                                      

───────────┴───────┴──────────────────────────────────

──────┬───────────┬───────────────────────────────────

  신청인    │상호(법인명)          │사업자등록번호                                                        

            ├───────────┼───────────────────────────────────

            │대표자                │법인등록번호                                                          

            ├───────────┼───────────────────────────────────

            │주소                  │전화번호/팩스번호                                                     

            ├───────────┴───────────────────────────────────

            │신청인 구분                                                                                   

            │ [  ]「승강기산업 진흥법」 제15조에 따른 승강기사업자 협회                                    

            │ [  ]「승강기 안전관리법」 제6조제1항 전단에 따라 승강기의 제조업 또는 수입업을 하기 위하여   

            │등록한 자를 조합원으로 하여 「중소기업협동조합법」에 따라 설립된 법인                         

──────┴───────────────────────────────────────────────

──────┬───────────┬───────────────────────────────────

  공동 설계 │승강기의 종류/승강기명│수량                                                                  

  승강기    ├───────────┼───────────────────────────────────

  설계심사  │기본모델명            │정격전압/전류                                                         

  대상      ├───────────┼───────────────────────────────────

  승강기    │파생모델명                  * 필요시 별지 사│모델 구분            * 필요시 별지 사용                               

            │용                    │                                                                      

──────┴───────────┴───────────────────────────────────

  「승강기 안전관리법」 제17조제1항 및 제18조제6호의2, 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관           

  한 운영규정」 제35조2에 따라 위와 같이 공동 설계 승강기설계심사를 신청합니다.                             

  년       월       일                                                                                      

                                  신청인          (서명 또는 인)                                            

   한국승강기안전공단 이사장  귀하                                                                          

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

─────┬────────────────────────────────────────────────

  신청인  │1. 사업자등록증 사본                                                                            

  제출서류│2. 승강기에 대한 설명서                                                                         

          │3. 승강기안전부품의 목록                                                                        

          │4.「승강기 안전관리법 시행령」 제20조제1호에 따른 기술도서                                      

─────┴────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  처리절차                                                                                                  

──────────────────────────────────────────────────────

┌──────┐    ┌────┐  ┌────┐  ┌────────────────────────────┐

│신청서 작성 │?  │접수    │?│설계심사│?│공동 설계 승강기                                        │

│            │    │        │  │        │  │설계심사 결과서                                         │

│            │    │        │  │        │  │발급                                                    │

└──────┘    └────┘  └────┘  └────────────────────────────┘

  신청인              공단          공단          공단                                                      

──────────────────────────────────────────────────────

별표 0011: 공동 설계 승강기설계심사 결과서

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제11호서식]                                  

  공동 설계 승강기설계심사 결과서                                                                           

  ※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않으며, [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                     

────────┬─────────────────────────────────────────────

  접수번호      │접수일자                                                                                  

────────┴─────────────────────────────────────────────

──────┬─────────────────────┬────────────────────────┐

  신청인    │상호(법인명)                              │사업자등록번호                                  │

            ├─────────────────────┼────────────────────────┤

            │대표자                                    │법인등록번호                                    │

            ├─────────────────────┼────────────────────────┤

            │주소                                      │전화번호/팩스번호                               │

            ├─────────────────────┴────────────────────────┤

            │신청인 구분                                                                                 │

            │ [  ]「승강기산업 진흥법」 제15조에 따른 승강기사업자 협회                                  │

            │ [  ]「승강기 안전관리법」 제6조제1항 전단에 따라 승강기의 제조업 또는 수입업을 하기 위하여 │

            │등록한 자를 조합원으로 하여 「중소기업협동조합법」에 따라 설립된 법인                       │

──────┼─────────────────────┬────────────────────────┤

  공동      │승강기의 종류/승강기명                    │수량                                            │

  설계      ├─────────────────────┼────────────────────────┘

  승강기    │기본모델명                                │정격전압/전류                                     

  설계심사  ├─────────────────────┼─────────────────────────

  대상      │파생모델명             * 필요시 별지 사용 │모델 구분                  * 필요시 별지 사용     

  승강기    │                                          │                                                  

──────┴─────────────────────┴─────────────────────────

  「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정」 제35조의2제2항에 따라 공동 설계 승강기            

  설계심사 결과가 [  ]적합 [  ]부적합 함을 통지합니다.                                                      

   년      월      일                                                                                       

                심사자                                        (서명 또는 인)                                

                승인자                                        (서명 또는 인)                                

                              ┏━━┓                                                                      

    한국승강기안전공단 이사장 ┃직인┃                                                                      

                              ┗━━┛                                                                      

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

──────┬───────────────────────────────────────────────

  첨부서류  │1. 심사 결과 내용                                                                             

            │2. 파생모델의 범위 및 제품특기사항                                                            

──────┴───────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  유의사항                                                                                                  

──────────────────────────────────────────────────────

  1. 본 결과서는 인증기관의 승인 없이는 변경 및 수정할 수 없습니다.                                         

  2. 본 결과서의 공동 설계 승강기설계심사 결과는 해당 모델에 한정하여 효력이 있습니다.                      

──────────────────────────────────────────────────────

별표 0012: 모델승강기안전인증 설계심사 면제신청서

  ■ 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정 [별지 제12호서식]                                            

  모델승강기안전인증 설계심사 면제신청서                                                                              

  ※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않습니다.                                                                   

──────────┬──────────────┬─────────────────────────────────

  접수번호          │접수일                      │처리기간  5일                                                     

──────────┴──────────────┴─────────────────────────────────

──────┬────────────────┬───────────────────────────────────

  신청인    │상호(법인명)                    │사업자등록번호                                                        

            ├────────────────┼───────────────────────────────────

            │대표자                          │제조업 또는 수입업 등록번호                                           

            ├────────────────┼───────────────────────────────────

            │주소                            │전화번호/팩스번호                                                     

            ├────────────────┴───────────────────────────────────

            │소속 협회 및 단체명                                                                                     

──────┴────────────────────────────────────────────────────

──────┬────────────────┬───────────────────────────────────

  제조자    │제조국가명                      │상호(회사명)                                                          

──────┴────────────────┴───────────────────────────────────

──────┬────────────────┬───────────────────────────────────

  공동 설계 │승강기의 종류/승강기명          │수량                                                                  

  승강기    ├────────────────┼───────────────────────────────────

  설계심사  │기본모델명                      │정격전압/전류                                                         

  면제대상  ├────────────────┼───────────────────────────────────

  승강기    │파생모델명                 * 필요시 별지 사용│모델 구분            * 필요시 별지 사용                               

──────┴────────────────┴───────────────────────────────────

  「승강기 안전관리법」 제18조제6호의2 및 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정」                     

  제35조의2제4항에 따라 위와 같이 모델승강기안전인증 설계심사 면제를 신청합니다.                                      

  년      월      일                                                                                                  

                              신청인  (서명 또는 인)                                                                  

   한국승강기안전공단 이사장  귀하                                                                                    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

─────┬─────────────────────────────────────────────────────

  신청인  │1. 사업자등록증 사본                                                                                      

  제출서류│2.「승강기 안전관리법 시행규칙」 제36조의2제1항에 따른 단체의 소속을 증명하는 서류                        

          │3.「승강기 안전관리법 시행규칙」 제36조의2제1항에 따른 단체의 공동 설계 승강기설계심사 결과서             

          │4. 승강기안전부품의 목록                                                                                  

          │5.「승강기 안전관리법 시행령」 제20조제1호에 따른 기술도서                                                

─────┴─────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  유의사항                                                                                                            

───────────────────────────────────────────────────────────

  ※ 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 면제확인을 받은 경우에는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처합니다.  

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  처리절차                                                                                                            

───────────────────────────────────────────────────────────

┌──────┐  ┌──┐    ┌──────┐  ┌────────┐    ┌─────────────────────┐

│신청서 작성 │?│접수│?  │확인 및 결재│?│면제확인서 작성 │?  │면제확인서 발급                           │

└──────┘  └──┘    └──────┘  └────────┘    └─────────────────────┘

  신청인            공단        공단              공단                    공단                                        

───────────────────────────────────────────────────────────

별표 0013: 승강기의 세관장확인물품 확인 신청서

  ■ 승강기부품 및 승강기의 안전인증에 관한 규정 [별지 제13호서식]                                    

  승강기의 세관장확인물품 확인 신청서                                                                 

  ※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않으며, 유의사항을 확인하시고 작성하여 주시기 바랍니다.     

─────────────┬───────────┬─────────────────────────

  접수번호                │접수일자              │처리기간  즉시                                    

─────────────┴───────────┴─────────────────────────

──┬─────┬──────────────┬───────────────────────────

  신│수입자    │업체명                      │사업자등록번호                                        

  청│          │                            │                                                      

  인│          ├──────────────┼───────────────────────────

    │          │대표자 성명                 │전화번호/팩스번호                                     

    │          ├──────────────┴───────────────────────────

    │          │주소                                                                                

    │          │                                                                                    

    ├─────┼──────────────┬───────────────────────────

    │수입      │업체명                      │사업자등록번호                                        

    │화주      │                            │                                                      

    │          ├──────────────┼───────────────────────────

    │          │대표자 성명                 │전화번호                                              

    │          │                            │                                                      

    │          ├──────────────┴───────────────────────────

    │          │주소                                                                                

    │          │                                                                                    

──┴─────┴──────────────────────────────────────────

────────┬──────────────┬───────────────────────────

  신청내용      │제품명                      │모델명                                                

                │                            │                                                      

                ├──────────────┴───────────────────────────

                │승강기안전인증서 번호                                                               

                │                                                                                    

                ├──────────────┬───────────────────────────

                │제조업체명                  │제조국명                                              

                │                            │                                                      

                ├──────────────┼───────────────────────────

                │품목분류번호(HS)            │수량(단위)                                            

                │                            │                                                      

                ├──────────────┴───────────────────────────

                │선하증권번호(B/L No.)                                                               

                │                                                                                    

────────┴──────────────────────────────────────────

  ?승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정? 제39조제1항 및 제51조제1항에 따라 승강기의   

  세관장확인물품 확인을 신청합니다.                                                                   

  년      월      일                                                                                  

                                      신청인                              (서명 또는 인)              

  한국승강기안전공단 이사장   귀하                                                                    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정」 제39조제2항 및 제51조제2항에 따라 승강기    

  의 세관장확인물품 확인증을 발급합니다.                                                              

                                                                              년       월       일    

                              ┏━━┓                                                                

    한국승강기안전공단 이사장 ┃직인┃                                                                

                              ┗━━┛                                                                

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

─────┬─────────────────────────────────────────────

  첨부서류│ 1. 제품의 설명서(사진을 포함합니다) 1부                                                  

          │ 2.?승강기 안전관리법? 제17조제1항에 따라 안전인증을 받은 승강기임을 증명하는 서류 1부  

          │ 3. 관세청 전자통관시스템에서 요청하는 서류 각 1부                                        

─────┴─────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  유의사항                                                                                            

───────────────────────────────────────────────────

  본 확인증은 신청인이 기입한 확인 신청 제품이 ?승강기안전부품 및 승강기의 안전인증에 관한 운영규정?에 따라 본   

  기관에서 안전인증을 한 제품임을 확인하기 위한 것입니다.                                             

───────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  처리절차                                                                                            

───────────────────────────────────────────────────

┌──────┐  ┌──┐    ┌──────┐  ┌────────┐  ┌──────────────┐

│신청서 작성 │?│접수│?  │검토 및 확인│?│세관장확인물품  │?│세관장확인물품              │

│            │  │    │    │            │  │확인증 작성     │  │확인증 발급                 │

└──────┘  └──┘    └──────┘  └────────┘  └──────────────┘

  신청인            공단        공단              공단                  공단                          

───────────────────────────────────────────────────


부칙

['부칙 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.제2조(부품안전인증에 관한 특례 등) ① 이 고시 시행 전에 종전의 「승강기 안전검사기준」 별표 9, 1.3(3)에 따라 안전성 평가를 받은 승강기안전부품의 경우로서 해당 시험 또는 안전성 평가를 받은 날(이하 "종전안전성평가일"이라 한다)부터 3년 이내에 제2호제5호의 개정규정에 따른 부품안전인증을 받아야 한다. 다만, 3년의 기간이 지난 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간 내에 제2조제5호의 개정규정에 따른 부품안전인증을 받아야 한다.1. 종전안전성평가일부터 3년 이상 4년 미만의 기간이 지난 경우: 부칙 제1조에 따른 시행일부터 1년 이내2. 종전안전성평가일부터 4년 이상의 기간이 지난 경우: 부칙 제1조에 따른 시행일부터 6개월 이내② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 승강기부품에 대해 안전인증을 했거나 안전확인 또는 자율안전확인 신고를 위한 시험을 한 기관은 공단의 승강기안전부품 정기심사 업무를 위해 제1항에 따른 시행일부터 5일이 지난날까지 공단에 해당 기록의 일체(전자문서를 포함한다)를 이관해야 한다.1. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제5조제1항에 따라 안전인증을 받았거나 같은 법 제15조제1항에 따라 안전기준에 적합한 것임을 확인한 후 신고를 한 승강기부품2. 종전의 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제14조제1항에 따라 안전인증을 받았거나 같은 법 제19조제1항에 따라 안전기준에 적합한 것임을 스스로 확인한 후 신고를 한 승강기부품③ 제2항에 따른 기록의 일체를 받은 공단은 그 기록을 승강기안전종합정보망에 입력하고, 제21조의 개정규정에 따른 부품정기심사 업무에 활용해야 한다.제3조(승강기설계심사 및 승강기안전성시험에 관한 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 건축허가가 진행 중인 승강기의 경우로서 이 고시 시행일부터 출고 또는 통관되는 승강기에 대해서는 종전의 「승강기 안전검사기준」을 적용하여 제26조제2항의 개정규정에 따른 승강기설계심사와 승강기안전성시험을 할 수 있다.② 제1항에 따른 건축허가가 진행 중인 승강기의 적용기준은 승강기 설치 내용이 포함된 건축물의 건축허가(신고) 등의 행정처리 일자(증ㆍ개축 포함)로 한다. 다만, 건축허가(신고) 등의 행정절차가 불필요한 경우에는 승강기 설치를 위한 공사 계약일자로 한다.', '부칙 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.제2조(안전인증 신청의 보완에 대한 경과조치) 이 고시 시행 이전에 제5조, 제27조 및 제48조에 따라 안전인증 신청의 보완을 받은 경우로서 보완기간이 경과되지 않은 경우 이 고시에 따른 보완기간을 적용한다.', '        부칙 제1조(시행일) 이 고시는 2022년 3월 2일부터 시행한다.제2조(안전인증 재접수에 관한 경과조치) 이 고시 시행 전 3개월 이내에 승강기안전부품 또는 승강기 제조ㆍ수입업자가 제6조제1항 또는 제28조제1항에 따라 부품안전인증 또는 모델승강기안전인증 신청을 철회한 경우로서 제6조제3항 또는 제28조제3항의 개정규정에 따라 부품안전인증 또는 모델승강기안전인증을 다시 신청한 경우에는 이미 적합성이 확인된 심사 또는 시험을 면제받을 수 있다.제3조(승강기안전부품 및 승강기의 모델 구분 기준에 관한 경과조치) 이 고시 시행 전에 승강기안전부품 또는 승강기 제조ㆍ수입업자가 종전의 모델 구분 기준에 따라 승강기안전부품 또는 승강기의 모델을 구분하여 안전인증을 받은 경우에는 별표 1 또는 별표 6의 개정규정에 따라 모델을 구분하여 안전인증서를 재발급받을 수 있다.제4조(설계심사 및 공장심사의 보완에 관한 경과조치) 공단등은 고시 시행 전에 부품안전인증, 모델승강기안전인증 또는 개별승강기안전인증을 신청하여 처리기간이 종료되지 않은 경우에는 제5조제1항, 제8조제2항, 제27조제1항, 제30조제2항 또는 제48조제1항의 개정규정에 따라 보완횟수와 보완기간을 산정할 수 있다.', '        부칙 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20190328', '20201231', '20220302', '20240806'] (공포번호: ['2019-23', '2020-76', '2022-17', '2024-62'])