# 이동용 음식판매 화물자동차 내 액화석유가스 사용시설에 대한 특례기준
(행정규칙구분=고시, 공포일자=20240403, 시행일자=20240403, 소관부처=산업통상자원부)
행정규칙번호: 2024-61
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 이동용 음식판매 화물자동차 내 액화석유가스 사용시설에 대한 특례기준
행정규칙종류: 고시
발령일자: 20240403
발령번호: 2024-61
시행일자: 20240403
소관부처: 산업통상자원부
담당부서기관: 산업통상자원부(에너지안전과),
현행여부: Y

조문내용:
['제1조 (목적) 이 고시는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조 및 같은 법 시행규칙 제78조에 따라 이동용 음식판매용도의 화물자동차(일명 "푸드트럭") 내 액화석유가스 사용시설의 시설기준 및 기술기준 등을 정함으로써 액화석유가스 사용시설의 안전유지 및 가스사고 예방을 목적으로 한다.', '제2조 (적용범위) 이 고시는 「자동차관리법 시행규칙」별표 1 제1호ㆍ제2호 및 비고 제1호가목에 따른 이동용 음식판매 용도인 소형ㆍ경형 화물자동차 또는 같은 표 제2호에 따른 이동용 음식판매 용도인 특수용도형 특수자동차(화물자동차를 특수용도형 특수자동차로 튜닝하려는 경우를 포함한다. 이하 같다)로서, 다음 각 호의 구분에 따른 자동차(이하 "이동용 음식판매 화물자동차"라 한다) 내 액화석유가스 사용시설(자동차 연료용은 제외한다)에 대하여 적용한다.1. 이동용 음식판매 용도인 소형ㆍ경형 화물자동차 :「자동차관리법 시행규칙」 제56조제2항에 따라 튜닝승인서를 받은 자동차2. 이동용 음식판매 용도인 특수용도형 특수자동차 :「자동차관리법 시행규칙」 제36조제2항에 따라 기술검토서 또는 같은 규칙 제56조제2항에 따라 튜닝승인서를 받은 자동차', '제3조 (액화석유가스 특정사용자 등) ① 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 제70조제2항에도 불구하고 이동용 음식판매 화물자동차에서 액화석유가스를 사용하려는 자는 같은 법 제44조제2항에 따른 액화석유가스 특정사용자에 해당한다.② 제1항에 따른 액화석유가스 특정사용자의 가스시설을 시공한 가스시설시공업자는 한국가스안전공사의 완성검사를 받아야 한다.③ 제1항에 따른 액화석유가스 특정사용자는 한국가스안전공사의 정기검사를 받아야 한다. 다만, 「자동차관리법」 제43조제1항에 따른 정기검사를 받은 경우에는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조제4항에 따른 정기검사를 받은 것으로 본다.④ 제2항에 따라 완성검사를 받으려는 자는 별지 제1호서식의 액화석유가스 특정사용시설 검사신청서에 다음 각 호의 구분에 따른 서류 및 한국가스안전공사 사장이 정하는 도면과 시공현황을 첨부하여 해당 액화석유가스 특정사용시설의 사용 시작 7일 전까지 한국가스안전공사에 제출하여야 한다.1. 이동용 음식판매 용도인 소형ㆍ경형 화물자동차 : 「자동차관리법 시행규칙」 제34호서식의 튜닝승인서2. 이동용 음식판매 용도인 특수용도형 특수자동차가. 「자동차관리법」 제30조에 따른 자기인증 대상인 경우: 「자동차관리법 시행규칙」 제21호서식의 기술검토서 및 「자동차등록규칙」 제10호서식의 자동차제작증나. 「자동차관리법」 제34조에 따른 튜닝 대상인 경우: 「자동차관리법 시행규칙」 제34호서식의 튜닝승인서⑤ 제2항에 따른 완성검사에 합격한 자에게는 별지 제2호서식의 완성검사증명서를 내주어야 한다.', '제4조 (시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 이동용 음식판매 화물자동차 내 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준은 별표와 같다.', '제5조  ', '제6조 (기준의 준용) 이 고시에서 정하지 아니한 사항은 한국가스안전공사 사장이 정하는 기준에 따른다.', '제7조 (재검토기한) 산업통상자원부장관은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.']


개정문

⊙산업통상자원부고시 제2024-61호

  이동용 음식판매 화물자동차 내 액화석유가스 사용시설에 대한 특례기준을 다음과 같이 개정합니다.

    2024년 4월 3일

          산업통상자원부장관

이동용 음식판매 화물자동차 내 액화석유가스 사용시설에 대한 특례기준 일부개정

이동용 음식판매 화물자동차 내 액화석유가스 사용시설에 대한 특례기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 중 "특수작업형 특수자동차"를 "특수용도형 특수자동차(화물자동차를 특수용도형 특수자동차로 튜닝하려는 경우를 포함한다. 이하 같다)"로 하고, 같은 조 제2호 중 "특수작업형"을 "특수용도형"으로, "기술검토서를"을 "기술검토서 또는 같은 규칙 제56조제2항에 따라 튜닝승인서를"로 한다.  

제3조제1항 중 "제70조제1항 단서"를 "제70조제2항"으로 하고, 같은 조 제4항제2호를 다음과 같이 한다. 

  2. 이동용 음식판매 용도인 특수용도형 특수자동차

   가. 「자동차관리법」 제30조에 따른 자기인증 대상인 경우: 「자동차관리법 시행규칙」 제21호서식의 기술검토서 및 「자동차등록규칙」 제10호서식의 자동차제작증

   나. 「자동차관리법」 제34조에 따른 튜닝 대상인 경우: 「자동차관리법 시행규칙」 제34호서식의 튜닝승인서

별표 제1호아목 중 "「고압가스안전관리법」"을 "「고압가스안전관리법」, 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」"로 한다. 

별지 제1호서식 중 신청인 제출서류란의 제2호를 다음과 같이 한다. 

  2. 이동용 음식판매 용도인 특수용도형 특수자동차

   가. 「자동차관리법」 제30조에 따른 자기인증 대상인 경우: 「자동차관리법 시행규칙」 제21호서식의 기술검토서 및 「자동차등록규칙」 제10호서식의 자동차제작증 각 1부

   나. 「자동차관리법」 제34조에 따른 튜닝 대상인 경우: 「자동차관리법 시행규칙」 제34호서식의 튜닝승인서 1부

          부칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.


별표

별표 0000: 이동용 음식판매 화물자동차 내 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준

  【 별표 】    

이동용 음식판매 화물자동차 내 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준

 1. 시설기준

  가. 배치기준저장설비ㆍ감압설비는 화기(그 설비 안의 것은 제외한다) 취급장소와 2m 이상을 유지할 것

  나. 저장설비기준

   1) 용기의 저장능력 총합은 40kg(용기의 수는 2개) 이하로 설치할 것

   2) 용기는 다음 요건을 모두 충족하는 용기보관실 안에 설치할 것

     가) 용기보관실은 불연재료로 설치할 것

     나) 용기보관실은 승차공간 이외에 설치하고 차체 외면 보다 돌출되게 설치하지 아니할 것

     다) 용기보관실에는 차량 외부에서 개폐가 가능한 문을 설치할 것. 다만, 적재함의 외벽이 개폐가 가능한 구조로서 다음 요건을 모두 충족하는 경우에는 용기보관실의 문을 적재함 안에 설치할 수 있다.

      (1) 용기보관실의 문은 적재함의 외벽과 접하도록 설치할 것

      (2) 용기보관실의 문에 자연환기설비를 설치하는 경우에는 다음 기준에 따라 설치할 것

        (가) 용기보관실의 문이 접한 적재함의 외벽에 외기에 면하도록 자연환기설비를 설치할 것

        (나) 적재함 외벽에 설치하는 자연환기설비는 용기보관실의 문에 설치된 자연환기설비와 같은 위치에 같은 크기 이상으로 설치할 것

        (다) 용기보관실과 적재함 사이의 공간은 고무판 등을 설치하여 용기보관실에서 누출된 가스가 적재함의 내부로 유입되지 아니하도록 구분ㆍ밀폐할 것

      (3) 용기보관실의 문에 자연환기설비를 설치하지 않는 경우에는 바목2)가)ㆍ나)(2)에 따라 용기보관실로 사용하는 적재함의 외벽에 자연환기설비를 설치할 것. 이 경우 자연환기설비가 설치된 주위에는 자동차의 엔진이나 실내로 유입될 수 있는 공기흡입구 등이 없어야 한다.

     라) 용기보관실은 차량 적재함 내부 및 승차공간과 구분ㆍ밀폐하여 설치할 것

  다. 가스설비기준

   1) 압력조정기는 다음 기준에 따라 설치할 것

    가) 압력조정기의 입출구압력, 조정압력은 연소기의 사용압력에 적합한 것일 것

    나) 

    다) 가) 및 나) 외에 압력조정기 설치에 대해서는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제45조제1항제8호에 따라 가스기술기준위원회가 정한 상세기준인 KGS FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)(이하 "FU431"이라 한다) 2.4.4.1.2 및 2.4.4.1.5에 따를 것

   2) 중간밸브는 다음 기준에 따라 설치할 것

    가) 가스사용시설에는 연소기 각각에 대하여 퓨즈콕을 설치할 것

    나) 가스사용시설에는 주배관에 배관용 밸브를 설치하되, 조작이 편리한 위치에 설치할 것

    다) 중간밸브와 퓨즈콕등은 해당 가스사용시설의 사용압력과 유량에 맞는 것일 것

   3) 호스는 다음 기준에 따라 설치할 것

    가) 호스의 길이는 연소기까지 3m 이내로 하고, 호스는 T형으로 연결하지 아니할 것

    나) 호스와 중간밸브 등 및 연소기와의 접속부분은 호스밴드 등으로 견고하게 조이고, 호스는 통로에 설치하지 아니할 것

    다) 호스는 움직이지 아니하도록 0.5m 마다 고정장치를 설치할 것

    라) 호스는 노출하여 설치하고, 차체 외부(차체 하부를 포함한다)에 설치하지 아니하며, 철판 등을 관통하는 부분의 호스에는 보호관을 설치할 것

  라. 배관설비기준

   1) 저장설비로부터 중간밸브까지의 배관은 강관이나 동관을 설치하고, 중간밸브에서 연소기 입구까지는 호스를 설치하며, 배관의 말단에는 마감조치를 할 것

   2) 배관은 노출하여 설치하고, 차체 외부(차체 하부를 포함한다)에는 설치하지 아니하며, 철판 등을 관통하는 부분의 배관에는 보호관과 부식방지피복을 할 것

   3) 배관은 환기가 잘 되지 아니하는 천정ㆍ벽ㆍ바닥 등에 설치하지 아니할 것

   4) 배관은 부식방지 도장 후 표면을 노란색으로 표시할 것

   5) 배관은 움직이지 아니하도록 고정 부착하는 조치를 하되 그 관경이 13㎜ 미만인 것은 0.5m마다, 13㎜ 이상의 것은 1m마다 고정장치를 설치할 것

   6) 배관이음부(용접이음매는 제외하고, 배관과 호스의 접속부를 포함한다)와 전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30㎝ 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 15㎝ 이상, 절연조치를 한 전선(가스누출자동차단장치를 작동시키기 위한 전선은 제외한다)과의 거리는 10㎝ 이상의 거리를 유지할 것

   7) 연소기를 설치하는 실내바닥의 배관은 통행 등으로 손상을 입지 아니하도록 설치할 것

   8) 배관을 접합할 때에는 KS표시허가제품 이음쇠를 사용하여 접합할 것

   9) 배관설비의 기밀시험 성능은 다음 기준에 적합할 것

    가) 고압배관은 상용압력 이상의 압력으로 기밀시험(정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시하여 누출이 없을 것

    나) 압력조정기 출구에서 연소기 입구까지의 배관 및 호스는 8.4㎪ 이상의 압력(압력이 3.3㎪ 이상 30㎪ 이하인 것은 35㎪ 이상의 압력)으로 기밀시험(정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시하여 누출이 없을 것

   10) 배관은 연속된 두개의 벽면에 한하여 설치하고, 그 배관이 설치된 벽면 이외의 벽면에는 호스로 설치할 것

   11) 1)부터 10)까지 외에 배관 설치에 대해서는 FU431 2.5.1, 2.5.3(2.5.3.2는 제외한다), 2.5.4.1(2.5.4.1.2는 제외한다), 2.5.7.2에 따를 것

  마. 연소기 기준

   1) 이동용 음식판매 화물자동차 내에는 개방형 연소기만 설치할 것. 다만, 개방형 가스온수기(실내에서 연소용 공기를 흡입하고 폐가스를 실내로 방출하는 가스온수기)는 설치하지 아니할 것

   2) 개방형 연소기를 설치한 실에는 환풍기나 환기구를 설치하는 등 수시로 환기가 가능하도록 할 것

  바. 사고예방설비기준

   1) 사용시설에는 가스누설경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준(소방방재청고시) 제2조제10호 및 제3조에 따른 가스누설경보기(단독형 또는 분리형 모두 설치 가능하다)를 설치하되, 차량 바닥면으로부터 경보기 상단까지의 높이가 30cm 이내인 범위에서 가능한 바닥에 가까운 곳에 설치할 것

   2) 용기보관실에는 누출된 가스가 실내에 머물지 아니하도록 다음 기준에 따라 자연환기설비를 설치할 것.

    가) 자연환기설비의 통풍가능면적의 합계는 바닥면적 1㎡ 마다 300㎠의 비율로 계산한 면적(구체적인 계산방법은 FU431 2.8.9.1(1)ㆍ(2)에 따른다) 이상으로 할 것

    나) 자연환기설비는 다음 (1) 또는 (2)에 따른 위치에 설치할 것

      (1) 용기보관실 문에 설치하는 경우 : 상부와 하부에 분산 설치

      (2) 적재함에 설치하는 경우 : 적재함 외벽의 상부와 하부에 설치

   3) 용기는 클램프 등으로 견고하게 고정하여 넘어지지 아니하도록 조치하되, 클램프 등 고정장치와 용기 사이에는 고무판 등을 설치할 것

   4) 용기는 진동에 의한 손상을 방지하기 위하여 용기와 용기바닥 사이에 고무판 등을 설치할 것

  사. 표시기준

   1) 용기보관실 외면에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 경계표지를 하고, 경계표시 규격은 아래와 같이 할 것

     ┌───────┐                                              

│LPG용기보관실 │  -규격 : 10×30cm이상                        

│              │  -색상 : 흰색(바탕),적색(LPG, ),             

└───────┘  흑색(용기보관실)                            

                    -수량 : 출입 또는 접근할 수 있는 장소마다   

                    -게시위치 : 저장설비 외면                   

     ┌──────┐                                              

│화 기 엄 금 │  -규격 : 10×30cm이상                        

└──────┘  -색상 : 적색(바탕), 흰색(글자)              

                  -수량 : 출입 또는 접근할 수 있는 장소마다   

                  -게시위치 : 저장설비 외면                   

   2) 용기보관실 외면 등 사용자가 보기 쉬운 곳에 별지 제3호서식의 이동용 음식판매 화물자동차 LPG사용안전수칙을 게시할 것

  아. 용품의 사용 제한

      사용시설에 설치하는 제품이 「고압가스 안전관리법」, 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 및 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에 따른 검사대상에 해당하는 경우에는 그 검사에 합격한 것일 것

  자. 그 밖의 사항

      이동용 음식판매 화물자동차 내 액화석유가스 사용시설은 부록의 표준설치 예시를 참고하여 설치할 것

 2. 기술기준

  가. 안전유지기준

   1) 충전용기의 밸브는 서서히 개폐하고, 밸브 또는 배관을 가열하는 때에는 열습포나 40℃ 이하의 더운 물을 사용할 것

   2) 환기를 충분히 시키지 아니한 상태에서는 자동차 내에서의 화기의 사용 또는 불꽃을 발생시킬 우려가 있는 행위를 금지할 것

   3) 자동차가 움직이는 동안에는 액화석유가스 시설을 사용하지 아니할 것

   4) 가스 사용이 끝난 후에는 주밸브 및 용기의 밸브를 잠가 놓을 것

   5) 이동용 음식판매 화물자동차는 긴급사태 발생 시 피난 및 용기 이동을 위한 통로 등이 확보된 곳에 주차할 것

   6) 연소기를 사용하는 동안에는 용기 분리 또는 접속을 하지 아니할 것

   7) 이동용 음식판매 화물자동차 내에는 가스사용시설에 연결된 용기 외에 다른 용기를 두지 아니할 것

  나. 점검기준

      가스사용자는 그 설비의 작동상황을 1일 1회 이상 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 필요한 조치를 할 것

  다. 수리ㆍ청소 및 철거기준

      가스시설을 수리하는 때에는 그 작업의 안전확보를 위하여 필요한 안전수칙을 준수하고, 작업후에는 그 설비의 작동성 확인 등 안전확보를 위하여 필요한 조치를 강구할 것

 3. 검사기준

  가. 완성검사와 정기검사의 검사항목은 시설이 적합하게 설치 또는 유지ㆍ관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음의 검사항목으로 할 것

     ┌──────┬───────────────┐

│검사종류    │검사항목                      │

├──────┼───────────────┤

│1) 완성검사 │제1호의 시설기준에 규정된 항목│

├──────┼───────────────┤

│2) 정기검사 │제1호의 시설기준에 규정된 항목│

└──────┴───────────────┘

  나. 가의 검사기준에서 규정하지 아니한 사항에 대해서는 KGS FU431에 따를 것

별표 0001: 액화석유가스 특정사용시설 완성검사 신청서

[별지 제1호서식]

  액화석유가스 특정사용시설 완성검사 신청서                                                                                                               

  ※ 색상이 어두운 란은 신청인이 작성하지 않으며, [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                                                                   

───────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────

  접수번호            │접수일                                                                              │처리기간    7일                             

───────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────

  ※ 신청인의 사업자등록번호와 전자우편주소는 「부가가치세법」에 따른 전자세금계산서 발행에 이용됩니다.                                                   

──────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────

  신청인    │ 시공업자 상호[자동차등록번호(특수자동차의 경우 차대번호)]:                                   │ 등록번호:                                  

  (가스시설 ├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────

  시공업자) │ 대표자:                                                                                      │ 사업자등록번호:                            

            ├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────

            │ 사무소 소재지:                                                                               │ 전화번호:                                  

            ├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────

            │ 전자우편주소:                                                                                │ 검사 희망 연월일:                          

──────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────

    「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조제2항, 같은 법 시행규칙 제78조 및 고시 제3조제1항에 따라 액화석유가스 사용시설의 완성검사를 신청합니      

  다.                                                                                                                                                     

  년     월     일                                                                                                                                        

  신청인                                         (서명 또는 인)                                                                                           

  한국가스안전공사 사장                     귀하                                                                                                          

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

──────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────

  신청인    │ 1. 이동용 음식판매 용도인 소형ㆍ경형 화물자동차 :「자동차관리법 시행규칙」 제34호서식의      │수수료                                      

  제출서류  │튜닝승인서 1부                                                                                │「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제60  

            │ 2. 이동용 음식판매 용도인 특수용도형 특수자동차                                              │조제2항제8호에 따라 산업통상자원부장관이    

            │  가. 「자동차관리법」 제30조에 따른 자기인증 대상인 경우: 「자동차관리법 시행규칙」 제21호서 │정한 수수료(저장능력 100kg 이하의 액화석유  

            │식의 기술검토서 및 「자동차등록규칙」 제10호서식의 자동차제작증 각 1부                        │가스특정사용시설에 대한 완성검사 수수료)    

            │  나. 「자동차관리법」 제34조에 따른 튜닝 대상인 경우: 「자동차관리법 시행규칙」 제34호서식의 │                                            

            │튜닝승인서 1부                                                                                │                                            

            │ 3. 시설에 대해 한국가스안전공사 사장이 정하는 완공도면과 시공현황 1부                        │                                            

──────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  처 리 절 차                                                                                                                                             

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

┌───────┐  ┌────────┐    ┌────────┐  ┌─────────────────────┐          ┌──────────────┐

│신청서 작성   │?│접 수           │?  │현지 검사       │?│증명서 작성                               │?        │통 보                       │

└───────┘  └────────┘    └────────┘  └─────────────────────┘          └──────────────┘

  신청인              한국가스안전공사        한국가스안전공사      한국가스안전공사                                                                      

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]                                                                                                                 

별표 0002: 완성검사증명서

[별지 제2호서식]

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃  제    호                                                                      ┃

┃완성검사증명서                                                                  ┃

┠────────┬─────────┬┬──────┬─────────────┨

┃완성검사 대상   │상호              ││대표자 성명 │                          ┃

┃특정사용시설    │[자동차등록번호(특││            │                          ┃

┃                │수자동차의 경우 차││            │                          ┃

┃                │대번호)]          ││            │                          ┃

┃                ├─────────┼┴──────┴─────────────┨

┃                │소재지            │                                          ┃

┠────────┼─────────┼─────────────────────┨

┃가스시설시공업자│상호(명칭)        │                                          ┃

┃                ├─────────┼┬──────┬─────────────┨

┃                │등록번호          ││대표자 성명 │                          ┃

┃                ├─────────┼┴──────┴─────────────┨

┃                │소재지            │(전화번호:                        )       ┃

┠────────┼─────────┼┬──────┬─────────────┨

┃완성검사자      │검사원 성명       ││검사 연월일 │                          ┃

┃                ├─────────┼┴──────┴─────────────┨

┃                │차기 검사일       │                                          ┃

┠────────┴─────────┴─────────────────────┨

┃「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조제2항, 같은 법 시행규칙 제78조 및   ┃

┃고시 제3조제3항에 따라 액화석유가스 특정사용시설의 완성검사증명서를 발급합니다. ┃

┃┌───┬─────────────────────────────────┐  ┃

┃│사용자│ 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조제1항에 따라 저장설비, │  ┃

┃│      │연소기, 가스설비, 배관 등을 설치하는 경우 시공자에 의한 적법시공이 │  ┃

┃│      │요구되며 사용자께서는 시설기준 및 기술기준을 유지하여야 합니다.   │  ┃

┃├───┼─────────────────────────────────┤  ┃

┃│시공자│ 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제35조제2항에 따라 시설기준 │  ┃

┃│      │및 기술기준에 맞게 시공하여야 합니다.                             │  ┃

┃├───┼─────────────────────────────────┤  ┃

┃│공급자│ 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제30조에 따라 공급자의무를 │  ┃

┃│      │준수하여야 합니다.                                                │  ┃

┃├───┼─────────────────────────────────┤  ┃

┃│검사자│ 이 검사증명서는 액화석유가스 특정사용시설에 대하여 검사자가 검사 │  ┃

┃│      │당시의 기준에 근거하여 기준과 일치하지 않거나 기준에 위반되는 사항│  ┃

┃│      │을 발견하지 못하였음을 확인하는 것입니다.                         │  ┃

┃└───┴─────────────────────────────────┘  ┃

┃                                                                                ┃

┃     검사기관 주소:                                                             ┃

┃     담당부서:                         전화번호:                                ┃

┃                                                                                ┃

┃년      월      일                                                              ┃

┃                        ┏━━┓                                                ┃

┃  한국가스안전공사 사장 ┃직인┃                                                ┃

┃                        ┗━━┛                                                ┃

┃                                                                                ┃

┃                                                                                ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

     210mm×297mm[보존용지(2종) 70g/㎡]                                             

별표 0003: 이동용 음식판매 화물자동차 LPG사용안전수칙

[별지 제3호서식]

┌────────────────────────────────────┐

│이동용 음식판매 화물자동차 LPG사용안전수칙                              │

├────────────────────────────────────┤

│ 1) 충전용기의 밸브는 서서히 개폐하고, 밸브 또는 배관을 가열하는 때에는 │

│열습포나 40℃ 이하의 더운 물을 사용한다.                                │

│ 2) 환기를 충분히 시키지 아니한 상태에서는 자동차 내에서의 화기의       │

│사용 또는 불꽃을 발생시킬 우려가 있는 행위를 하지 않는다.               │

│ 3) 자동차가 움직이는 동안에는 액화석유가스 시설을 사용하지 아니한다.   │

│ 4) 가스 사용이 끝난 후에는 주밸브 및 용기의 밸브를 잠근다.             │

│ 5) 이동용 음식판매 화물자동차는 긴급사태 발생 시 피난 및 용기 이동을   │

│위한 통로 등이                                                          │

│확보된 곳에 주차한다.                                                   │

│ 6) 연소기를 사용하는 동안에는 용기 분리 또는 접속을 하지 아니한다.     │

│ 7) 이동용 음식판매 화물자동차 내에는 가스사용시설에 연결된 용기 외에   │

│다른 용기를 두지 아니한다.                                              │

│ 8) 가스사용자는 그 설비의 작동상황을 1일 1회 이상 점검하고, 이상이     │

│있을 경우에는 그                                                        │

│설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 필요한 조치를 한다.                  │

│ 9) 연소기를 철거한 후에는 반드시 배관 막음조치를 한다.                 │

│ 10) 연소기 주위에는 가연성 물질을 두지 아니한다.                       │

│                                                                        │

└────────────────────────────────────┘

별표 0001: 이동용 음식판매 화물자동차 LPG사용시설 표준설치 예시

[부록 1]

이동용 음식판매 화물자동차 LPG사용시설 표준설치 예시

별표 0002: 적재함 안에 용기보관실 문을 설치하는 방법 예시

[부록 2]

적재함 안에 용기보관실 문을 설치하는 방법 예시


부칙

['부칙 제1조 (시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.제2조 (시행기간) 이 고시는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」관련 규정이 개정될 때까지 한시적으로 적용한다.', '부칙 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.', '부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.', '        부칙 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.']

부칙 공포정보: ['20140818', '20150609', '20160907', '20200117', '20240403'] (공포번호: ['2014-138', '2015-106', '2016-164', '2020-7', '2024-61'])