Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YÖNETMELİKLER | 2023-07-13

13 Temmuz 2023 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 32247
YÖNETMELİK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK ŞEBEKE
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin 105 inci maddesinin altıncı
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Ünitelerin hız eğim ve ölü bant değerleri,
ayarlanabilir yapıda olmak zorundadır. Primer
frekans kontrolü performans testleri sırasında ayarlanan hız eğimi değeri,
normal işletme sırasında da sürekli olarak kullanılır ve TEİAŞ tarafından
aksi belirtilmedikçe değiştirilemez. Ünitenin sağlayacağı primer frekans kontrol rezerv miktarı, nükleer güç
santralleri için ünite kurulu gücünün en az %2’si, diğer santraller için
ünite kurulu gücünün en az %5’i olmalıdır. Ünitelerin hız kontrol
sisteminin ölü bandı istendiğinde 0 (sıfır) olarak ayarlanabilmelidir.
Sistemin ihtiyacına göre hız eğim ve ölü bant değerlerinin TEİAŞ tarafından
farklı bir değerde olması istenmesi halinde, bu değerler TEİAŞ tarafından
belirlenen şekilde ayarlanmalıdır.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin EK 17’sinin E.17.A.1 inci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Primer Frekans
Kontrol Rezerv Testi gerçekleştirilirken ünite üzerinde aşağıdaki işlemler
yapılır:
a. Ünite, Primer Frekans
Kontrol işlevini sağlayacak konuma alınır.
b. Ölü bant değeri 0 (sıfır) mHz olarak ayarlanır.
c. Hız eğimi ve diğer ilgili parametreler, 200 mHz’lik frekans sapması durumunda primer
frekans kontrol rezervinin %50’si en fazla 15 saniye içinde, tamamı en geç
30 sn içerisinde etkinleştirilmesi gerekliliği çerçevesinde, aşağıdaki
tabloda belirtilen ve %4 ile %8 arasında değişebilecek hız eğimi değerleri
ile tutarlı olacak şekilde ayarlanmalıdır.
ç. Aşağıda belirtilen durumlar hariç olmak üzere,
azami Primer Rezerv Kapasitesi ünite nominal aktif gücünün %5’inden az, %10’dan fazla olamaz.
1. Nükleer güç santrallerine ait ünitelerde nominal aktif gücünün %2’si oranında azami primer frekans kontrol rezerv kapasitesi için test
yapılabilir. Bu takdirde test, hız eğimi formülü ile hesaplanan hız eğimi
değeriyle yapılır.
2. TEİAŞ tarafından uygun görülmesi halinde %10’dan daha yüksek bir azami primer frekans kontrol rezerv kapasitesi için test
yapılabilir. Bu takdirde test, hız eğimi formülü ile hesaplanan hız eğimi
değeriyle yapılır.”
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.