Nükleer Tesislerde Yangın Güvenliği Yönetmeliği
YÖNETMELİKLER | 2023-05-05

5 Mayıs 2023 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 32181
YÖNETMELİK
Nükleer Düzenleme Kurumundan:
NÜKLEER
TESİSLERDE YANGIN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç
Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer tesislerde
yangın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin temel ilkeler ile Kuruluşun görev,
yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, nükleer tesisleri kapsar.
(2) Bulundurduğu nükleer maddenin güvenlik
açısından önemli bir ekipman kullanılmasını gerektirmediği Kurum tarafından
değerlendirilen üniversite veya araştırma merkezi laboratuvarları gibi
yerler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı
Nükleer Düzenleme Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 95 sayılı
Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine
ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dış itfaiye: Kuruluşun tesis içerisinde kurmuş
olduğu yangına müdahale ekibi dışında, Kuruluşun denetiminde olmayan,
yangına müdahaleye yetkili unsurları,
b) Geçici yangın yükü: Bir ortamda sürekli olarak
bulunmayan, bir faaliyet esnasında oluşan veya ortama getirilen yanıcı ya
da yanabilen maddelerin tamamen yanmasıyla ortaya çıkacak ısı enerjisinin
toplamını,
c) Kuruluş: Bir nükleer tesis kurmak, işletmek veya
işletmeden çıkarmak için Kuruma niyet bildiriminde bulunan, onay almak veya
yetkilendirilmek üzere başvuran ya da yetkilendirilen ve düzenleyici
kontrol kapsamında bulunan Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş
tüzel kişiyi,
ç) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
d) Tesis: Nükleer tesisi,
e) Yangın bariyeri: Yangına dayanıklılığıyla
karakterize edilen, yangının yayılmasını belirli bir süre engelleyebilecek
ve sonuçlarını sınırlayabilecek duvar, zemin, tavan, perde gibi yapılar ile
kapı, kapak veya havalandırma sistemi gibi kapanabilir sistem veya
bileşenleri,
f) Yangın güvenliği: Tesis içerisinde her türlü
yangının; ortaya çıkmasını engellemek, hızlı bir şekilde algılanıp
söndürülmesini sağlamak, etrafındaki yapı, sistem ve bileşenler ile
güvenlik ve emniyeti zafiyete uğratabilecek herhangi bir alana yayılmasını
veya alanı ve/veya çalışanları etkilemesini engellemek ve yayılmanın
engellenemediği durumlarda etkilerinin azaltılmasını sağlamak için alınan
önlemler dizisini,
g) Yangın hücresi: Yangın kompartımanları
oluşturulması gerekirken bunun mümkün olmadığı durumlarda yangın yükleri
arasına mesafe ya da yangın geçişini engelleyen barikatlar konularak
oluşturulan kısımları,
ğ) Yangın kompartımanı: Yangının binanın diğer
bölümlerine veya bina dışına yayılmasını belirli bir süreyle engelleyen ve
etrafı tamamen yangın bariyerleriyle çevrili olan bir bina ya da binanın
parçasının bir veya birden fazla oda ya da boşluktan oluşan bölümlerini,
h) Yangın tehlike analizi: Tesisin işletilmesi veya
işletmeden çıkarılması esnasında yangına neden olabilecek tehlikeleri ve
sonuçlarını değerlendiren deterministik analizi,
ı) Yangın yükü: Bir ortamda bulunan duvar, tavan ve
taban kaplamaları dâhil yanıcı maddelerin tamamen yanmasıyla ortaya çıkacak
ısı enerjisinin toplamını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
Genel
ilkeler
MADDE 5- (1) Kuruluş, tesisin tasarımının yangın güvenliği
gereklerine uygun olmasından ve tesisin kurulmaya başlanmasından
düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar tesiste yangın güvenliğinin
sağlanması ve buna ilişkin faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesinden sorumludur.
(2) Kuruluş, yangın güvenliğine ilişkin alınacak
teknik ve idari önlemleri tesisin türü ile yapı, sistem ve bileşenlerin
güvenlik sınıflarını dikkate alarak dereceli yaklaşımla belirler,
geliştirir ve uygular.
(3) Tesisin tasarımında yangın tehlike analizi
çerçevesinde yangınlara ilişkin olarak korunmaya, algılamaya, söndürmeye ve
yayılmanın önlenmesine yönelik sistemler bulunur.
(4) Güvenlik açısından önemli yapı ve sistemlerde
yangına karşı alınan önlemler, Kurumun gözden geçirme ve değerlendirmeleri
ile Kurum tarafından yetkilendirilmiş bağımsız gözetim şirketlerinin
gözetimine tabidir.
(5) Kuruluş, yangın güvenliğine ilişkin olarak
Kurum veya bağımsız gözetim şirketleri tarafından tespit edilen ve
kendisine bildirilen bulgulara ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyetleri
belirler, Kurumun uygun görüşü doğrultusunda süresi içinde uygular.
(6) Güvenlik açısından önemli olmayan yapılarda,
27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanır. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen iş ve işlemler Kurum tarafından
yürütülür. Bu yapılarda yangınla ilişkili projelerin kontrolü ve
uygulanmasının denetimi bağımsız gözetim şirketleri tarafından yapılır.
(7) Tesise işletme lisansı verilmeden önce, Kuruluş
yangın güvenliğine ilişkin teknik ve idari önlemlerin hazır olmasını
sağlar. Nükleer santrallerde ve araştırma reaktörlerinde nükleer yakıtın
sahaya getirilmesinden önce, yakıtın depolanacağı yer veya yapıda bulunan
yangın güvenliğine ilişkin sistemler işletmeye alınır ve yangına müdahale
ekibi oluşturulur.
(8) Tesiste yangın çıkması durumunda, yangına
müdahale ekipleri ve itfaiye birimleri, tesisin ana güvenlik fonksiyonları
ile güvenlik sistemlerinin fonksiyonlarının sürdürülmesine öncelik vererek
müdahalede bulunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yangına Karşı
Teknik Önlemler
Genel
esaslar
MADDE 6- (1) Tesisin tasarımı da dâhil olmak üzere yangın
güvenliğine ilişkin önlemlerin belirlenmesinde, Kuruluş;
a) Sabit ya da geçici yanıcı maddelerin olduğu her
yerde yangın çıkabileceği,
b) Bir yerde herhangi bir anda yalnızca bir yangın
çıkabileceği, yangının büyümesinin bu yangın olayının bir parçası olduğu,
c) Yangının tesisin işletme durumundan bağımsız
olarak başlayabileceği,
ç) Yangın ve yangından bağımsız diğer kaza
başlatıcı olayların birlikte gerçekleşebileceği,
d) Dış kaynaklı yangınların tesise ulaşabileceği ve
tesiste yangın başlatabileceği,
e) Önlemlerin güvenlik ve radyasyondan korunma
üzerindeki olası etkileri,
gibi hususların dikkate alınmasını sağlar.
(2) Birden fazla üniteli tesisler ile aynı veya
yakın sahalarda bulunan farklı tesislerin inşasında veya işletmesinde, bir
yangının, işletme veya inşaat hâlinde olan diğer tesis veya üniteleri
etkilemesini engellemek üzere gerekli önlemler alınır.
Tasarım
ilkeleri
MADDE 7- (1) Tesislerde yangın sırasında ana güvenlik
fonksiyonlarının sürdürülebilmesine yönelik olarak, derinliğine savunma
seviyelerindeki önlemlerin tasarımında yedeklilik, farklılık, fiziksel
ayrılık ve güvenli arıza ilkeleri kullanılır.
(2) Tesiste gerekli ve uygulanabilir olduğu
değerlendirilen yerlerde, yanmayan veya geç yanan ve ısıya dayanıklı
malzemeler kullanılır.
(3) Güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve
bileşenler yangının çıkma olasılığını ve etkilerini asgari düzeyde tutacak,
yangın esnasında ve sonrasında tesisin ana güvenlik fonksiyonlarının
sürdürülmesini sağlayacak ve tesisin durumunun izlenmesine olanak verecek
şekilde tasarımlanır ve konumlandırılır.
(4) Güvenlik açısından önemli sistem ve
bileşenlerin bulunduğu yapılar yangın kompartımanlarına ayrılır. Yangın
kompartımanları, içerdiği yangın yükünün tamamının yanması durumunda dahi
yangın bariyerleri aşılmayacak şekilde tasarlanır, inşa edilir ve teçhiz
edilir.
(5) Tasarımda yangının ortak nedenli arızalara
neden olabileceği dikkate alınır. Yedekli sistemler ve güvenlik sistemleri
farklı yangın kompartımanlarına yerleştirilir.
(6) Yangın kompartımanı yaklaşımının uygulanmasının
mümkün olmadığının yangın tehlike analiziyle gerekçelendirildiği
durumlarda, yağmurlama sistemi gibi aktif ve yangın bariyeri gibi pasif
önlemler içeren yangın hücresi yaklaşımı uygulanır.
(7) Yapıların ve yerleşim planlarının tasarımında
yangınla mücadelede personelin kullanacağı erişim ve kaçış yolları dikkate
alınır. Bu yollar, acil durum aydınlatmaları ve havalandırmaları, yangın
güvenliği ve iş güvenliği gerekleri dikkate alınarak tasarlanır.
(8) Nükleer santrallerde ve araştırma
reaktörlerinde kontrol odası ve varsa acil durum kontrol odası, tesisin geri
kalanından bağımsız havalandırma sistemleri olacak şekilde tasarlanır ve bu
odaların yangın riski açısından yaşam koşulları en üst düzeyde tutulur.
(9) Yangın algılama ve söndürme sistemleri,
öngörülen bir kaza başlatıcı olayın sonrasında çıkabilecek yangınlara karşı
koruma sağlayacak yeterlilikte tasarlanır.
Yangın
tehlike analizi
MADDE 8- (1) Kuruluş, tesisin yangın güvenliğinin
sağlanmasında derinliğine savunma ilkesinin yeterince uygulandığının,
yangın güvenliği hedeflerine ulaşıldığının, tasarım ilkelerine uyulduğunun,
yangından korunma önlemlerinin ve gerekli idari önlemlerin uygun şekilde
alındığının yangın tehlike analiziyle doğrulanmasını sağlar. Yangın tehlike
analizi, incelenen alanların yerleşim planlarında veya bu alanlarda bulunan
sistem ve bileşenlerin tasarımında değişiklik olması durumunda gözden
geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.
(2) Yangın tehlike analiziyle yangın
kompartımanları ve yangın hücreleri, yangın bariyer ve damperleri, yangın
algılama ve söndürme sistemleri ile tesiste alınacak olan yangından korunma
önlemlerinin yeterliliği Kuruluş tarafından gösterilir.
(3) Yangın tehlike analizinde, deterministik bir
yaklaşımla;
a) Normal işletme durumlarında çıkabilecek yangın
ile bu yangının yayılımı,
b) Yangın ile yangından bağımsız bir kaza başlatıcı
olayın kombinasyonu,
c) Yangından korunma sistemlerinin ortak nedenli
arızası,
ç) Yangınların ve yangından korunma sistemlerinin
güvenlik ve emniyet üzerindeki dolaylı etkileri,
d) Nükleer santrallerde diğer ünitelerde
çıkabilecek yangınlar ile üniteler tarafından ortaklaşa kullanılan yapı,
sistem ve bileşenlerdeki yangınlar,
gibi hususlar dikkate alınır.
Yangından
korunma sistemleri
MADDE 9- (1) Her bir yangın kompartımanı ya da yangın
hücresi, kontrol odası personelini çıkan yangının yerinden haberdar etme
özelliğine sahip alarm ve yangın algılama sistemleriyle donatılır. Bu
sistemler kesintisiz güç kaynakları ve yangına dayanıklı kablolarla teçhiz
edilir.
(2) Yangın söndürme sistemleri bozulma veya hatalı
işletim nedeniyle güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenlerin
güvenlik işlevlerini engellemeyecek şekilde tasarlanır ve konumlandırılır.
(3) Binaların dışındaki yangın hortumları ve dâhilî
yangın söndürme suyu boru hatları yeterli kapsama alanı sağlayacak şekilde
düzenlenir ve bu hatları besleyecek harici su kaynakları sağlanır.
(4) Yangın durumunda birikebilecek duman ve diğer
gazların tahliyesi için havalandırma sistemi kurulur. Sistemin tasarımında
tahliye edilecek gazlarda radyoaktif maddelerin bulunma olasılığı ile dış
yangınlardan kaynaklanan duman ve gazların içeri girme olasılıkları da
dikkate alınır. Havalandırma sistemleri, fiziksel ayrılık ilkesi
kapsamında, yangın kompartımanları arasında duman taşınmasına neden
olmayacak şekilde tasarlanır ve konumlandırılır.
(5) Yangın kompartımanı dışında konumlandırılan
havalandırma sistemi bileşenlerinin, kompartımanı oluşturan yangın
bariyerleriyle aynı yangın dayanımına sahip olması ya da uygun dereceli
yangın damperleriyle yalıtılması sağlanır.
(6) Geçici yangın yükleri oluşturabilecek patlayıcı
ve parlayıcı gaz, sıvı ya da yanıcı maddeler, yangın kompartımanları ve
yangın hücrelerinden, bunların yakın çevresindeki alanlardan ya da yangın
kompartımanları veya hücrelerine havalandırma sistemleriyle bağlı diğer
alanlardan uzak tutulur. Bu mesafenin sağlanmasının mümkün olmadığı
durumlarda bu tür maddelerin miktarlarına kısıtlama getirilir.
(7) Patlayıcı veya parlayıcı maddelerin kalıcı
olarak bulunduğu ortamlar ile patlayıcı ve parlayıcı gaz birikimlerinin
yanı sıra oksijen konsantrasyonunda artış olabilecek hacimlerde riskleri
asgariye indirmek için;
a) Hacimlerin kısıtlanması, tetikleyici kaynakların
bertaraf edilmesi, patlayıcı ve parlayıcı gazların birikmesini engelleyecek
havalandırmanın sağlanması ve uygun özelliklere sahip elektrikli ekipman ve
bileşenler kullanılması gibi gerekli tasarım önlemleri alınır.
b) Gerekli prosedürler geliştirilir ve uygulanır.
(8) Nükleer santrallerde ve araştırma reaktörlerinde
hidrojen birikimi olabilecek bölgeler belirlenerek buralarda birikimi
engelleyen sistemler kullanılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yangına Karşı
İdari Önlemler
Yangın
güvenliğine ilişkin program
MADDE 10-
(1) Kuruluş, sahip olduğu yönetim
sistemi kapsamında, tesiste yangın güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve
izlenmesine yönelik olarak tesise özgü bir program hazırlar, onaylar,
Kurumun görüşüne sunar ve Kurumun görüşlerini de dikkate alarak son hâlini
verdiği programı yetkin personelden oluşan bir ekip aracılığıyla uygular.
Bu program tesis işletmeye başlamadan önce uygulanabilir durumda olmalıdır.
(2) Yangın güvenliğine ilişkin programda asgari
olarak;
a) Yangın güvenliğinden sorumlu personel veya birim
ile yangına müdahale ekibinin görev ve sorumlulukları, görevlendirme
yöntemleri ve bu personele ilişkin asgari nitelik ve nicelikler,
b) Yangınla mücadelenin organizasyon şeması,
c) Farklı yangın türlerine veya farklı işletme
durumlarına özel yangınlar sırasında izlenecek, haberleşme ve müdahale akış
şemalarını da içeren prosedürlere ilişkin bilgiler,
ç) Yangın olasılıklarını asgari seviyede tutmaya
yönelik olarak tesisin belirli alanlarında yanıcı madde envanterini ve
potansiyel tutuşma kaynaklarını kısıtlayan idari önlemleri içeren
prosedürlere ilişkin bilgiler,
d) Yangından korunma sistemlerinin düzenli kontrol,
test, bakım ve onarımına ilişkin bilgiler,
e) Erişim ve kaçış yollarına ilişkin bilgiler,
f) Yangınla mücadele işaretlerinin kullanımına
ilişkin bilgiler,
g) Tatbikatlara ilişkin bilgiler,
ğ) Yangınla mücadele kapsamında personel eğitimine
ilişkin bilgiler,
h) Dış itfaiye personeline verilecek eğitimlere
ilişkin bilgiler,
bulunur.
(3) Kurum tarafından bir biçim ve içerik
belirtilmediği durumlarda, yangın güvenliğine ilişkin hazırlanan programın
ayrıntısı tesisin türüne ve yapıların yangın sınıflarına göre dereceli
yaklaşımla Kuruluş tarafından belirlenir.
(4) Kuruluş birden fazla ünitenin bulunduğu
sahalarda yangın güvenliğine ilişkin tek bir program uygular. Programda
ünitelere özel prosedürler yer alabilir. Bu prosedürlerde diğer ünitelerde
meydana gelebilecek olan yangınların etkisi de dikkate alınır.
(5) Yangın güvenliğine ilişkin program Kuruluş
tarafından, yılda en az bir kez olmak kaydıyla düzenli aralıklarla, yangın
güvenliğini etkileyen tasarım veya yerleşim planı değişiklikleri, yangına
müdahale ekibinden gelen geri beslemeler gibi hususlar da dikkate alınarak
gözden geçirilir, gerekiyorsa güncellenir ve ilgili saha içi yangına müdahale
ekipleri ile dış itfaiye bu güncellemeler hakkında bilgilendirilir.
Güncellenmiş program ayrıca Kuruma sunulur.
(6) Tesisin yangın yükleri, tasarımda yer alan
algılama, söndürme ve korunma ile duman tahliye gibi sistemlerin tanıtımı,
yangın kompartımanlarının kullanımını da içerecek şekilde alınan yapısal
önlemler, sistemlerin güvenlik ve sismik sınıflandırılması ile esas alınan
mevzuat gibi hususlar tesisin güvenlik analizi raporunun ilgili bölümlerinde
yer alır.
Yangınla
mücadele
MADDE 11-
(1) Kuruluş;
a) Organizasyon yapısı içerisinde yangına müdahale
prosedürlerinin uygulanmasından, yangına müdahale ekiplerine gerekli
eğitimin verilmesinden, düzenli tatbikatların gerçekleştirilmesinden ve
yangın sırasında müdahale ekiplerinin yönetilmesi ve yönlendirilmesinden
sorumlu, iş göremezlik durumunda yedeği de belirlenmek suretiyle bir
personel görevlendirir veya yeterli sayıda personel içeren bir birim kurar.
Sorumlu personelin ve birim personelinin yangın güvenliğine ilişkin
programa hâkim olmaları ve yangın tehlike analizlerini anlayabilecek ve
gerekli önlemleri belirleyebilecek yetkinlikte olmaları esastır.
b) Tesisin türü ve nitelikleri ile olası yangın
türleri dikkate alınarak yeterli sayıda ve yetkin personelden oluşan
yangına müdahale ekipleri kurar ve bu ekiplerin müdahalede ihtiyaç duyacağı
ekipman ve araçları temin eder. Yangın sırasında bu ekipler Kuruluş
tarafından belirlenen sorumlu personelin veya birimin yönetiminde hareket
eder.
c) Yangına müdahalenin yeterli olamayacağının
öngörüldüğü hâller için dış itfaiye birimleriyle işbirliği yapar, dış
itfaiyenin müdahale kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli kaynakları
sağlar, personelini tesise özel durumlar için eğitir ve düzenlenecek
tatbikatlara katılımlarını sağlar. Dış itfaiye ekipleri saha sınırları
içerisinde Kuruluşun yangın güvenliğinden sorumlu personelinin veya
biriminin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket eder.
ç) Nükleer santrallerde, yangına müdahale ekibi
olarak, yangınlara her an müdahale edebilecek, tesisin türü ve niteliklerine
göre belirlenmiş yeterli sayıda personel, itfaiye aracı ve ekipmanla
donatılmış bir saha içi itfaiyesi kurar. Saha içi itfaiyesi tatil günleri
de dâhil olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, 24 saat esasına göre
kesintisiz olarak göreve hazır bulunur. Saha içi itfaiyesi personeline
görev tanımları haricinde ek iş verilemez.
Eğitim ve
tatbikatlar
MADDE 12-
(1) Kuruluş, yangın güvenliğine
ilişkin programda yer alan eğitimlerin zamanında gerçekleştirilmesini
sağlar.
(2) Bu eğitimler kapsamında Kuruluş;
a) Tüm tesis personeline; yangın sırasında
izlenecek genel prosedür, bir yangın saptanması durumunda yapılması
gerekenler, personel tahliye yolları ve yangına müdahale ekiplerine ait
erişim yolları,
b) Yangına müdahale ekiplerine; tesis güvenliği ve
emniyetine ilişkin genel bilgilendirme, yangınla mücadele teknikleri,
erişim ve kaçış yolları, olası tehlikeler, yangın başlatıcı olaylar ve
müdahale senaryoları,
c) Dış itfaiye ekiplerine; yangın güvenliğine
ilişkin program, yangın başlatıcı olaylar ve müdahale senaryoları, tesise
özel durumlar ve diğer endüstriyel tesislerde gerçekleşebilecek
yangınlardan farkları,
hakkında eğitim verilmesini sağlar.
(3) Kuruluş tesisin türü ve nitelikleri
çerçevesinde alınan önlemlerin ve prosedürlerin etkinliğini ve uygunluğunu
yılda en az bir kez olmak kaydıyla gerçekleştireceği periyodik yangın
tatbikatları aracılığıyla test eder, bulguları değerlendirir ve gerekiyorsa
yangın güvenliğine ilişkin programı günceller. Yapılan güncellemeler
hakkında ilgili personel ve dış itfaiye birimleri bilgilendirilir.
(4) Nükleer santrallerde ve araştırma
reaktörlerinde ilk yangın tatbikatı ilk yakıt yüklemeden önce gerçekleştirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son
Hükümler
Denetim
ve yaptırım
MADDE 13-
(1) Kuruluşun yangın güvenliğine
ilişkin faaliyetleri Kurumun denetimine tabidir. Denetime ilişkin
hususlarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.
(2) İlgili mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum
kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi
hâlinde idari yaptırım uygulanır. İdari yaptırımlara ilişkin hususlarda
ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.
Çeşitli
hükümler
MADDE 14-
(1) Tesislerde yangın güvenliğinin
sağlanmasına ilişkin, bu Yönetmeliğin uygulanmasında öngörülmeyen
durumların oluşması hâlinde tesisin türü ve nitelikleri dikkate alınarak
yangın güvenliğine ilişkin Kurumun yapacağı değerlendirmeler sonucunda
verilecek karar esas alınır.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında
öncelikle bu Yönetmelik hükümlerini karşılayan Türk standartları, Türk
standartlarının yeterli olmadığı konularda Kuruluşun gerekçeli başvurusu ve
Kurumun uygun görüşüyle diğer standartlar kullanılabilir.
Geçiş
hükümleri
GEÇİCİ
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek
üzere Kuruma başvuruda bulunulmuş olan tesislerde Kuruluş, bir takvim
çerçevesinde bu Yönetmelik hükümlerine uyumu sağlayacak olan eylem planını
Yönetmeliğin yayımından itibaren altı ay içerisinde Kuruma sunar ve Kurumun
uygun görüşü sonrasında uygular. Kuruluş tarafından gerekçelendirilmesi ve
gerekçenin Kurum tarafından uygun bulunması hâlinde bu süre bir yıla kadar
uzatılabilir.
Yürürlük
MADDE 15-
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16-
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini
Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.