Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/02/2024 Tarihli ve 12404 Sayılı Kararı
KURUL KARARI | 2024-02-02

2 Şubat 2024 CUMA 
Resmî Gazete 
Sayı : 32448
KURUL KARARI 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI 
Karar No: 12404
Karar Tarihi: 01/02/2024
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/02/2024 tarihli toplantısında; aşağıdaki “İletim Sisteminde Yer Alan Sayaçlarda Hatalı Ölçüm Kaydedilmesi veya Ölçüm Kaydedilmemesi ile Sayaca/Ölçü Devresine Müdahale Durumunda Tesis Edilecek İslemlere İlişkin Usul ve Esaslar"ın kabul edilerek Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanliığına gönderilmesine,
karar verilmiştir.
İLETİM SİSTEMİNDE YER ALAN SAYAÇLARDA HATALI ÖLÇÜM KAYDEDİLMESİ VEYA ÖLÇÜM KAYDEDİLMEMESİ İLE SAYACA/ÖLÇÜTRN   I T RSTSS IATI SSS 
e  r 
   d  c  c Tn B e  m d       c       d d d  m   n t  c cce t t durumlarda, kullanicinın sayac verilerinin ve müdahale zamaninin tespit edilmesinde kullanilacak yöntemlerin belirlenmesidir.

(2) Bu Usul ve Esaslar, iletim sistemine verilen ya da iletim sisteminden cekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçları kapsar.

Sayacin uzaktan okunma hatası
MADDE 2- (1) Uzlaştırmaya esas ana sayaç verisinin otomatik olarak uzaktan okunamadığı veya uzaktan okuma sisteminin hatalı okuma yaptığının tespit edilmesi halinde,ana sayacin verisi yerinde okuma yapilarak elde edilir.

Sayacın/sayaçların kaydettiği ölçüm verilerinin hatalı olması
MĀĐDE 3- (1) Ölçüm noktasında yer alan uzlaştırmaya esas sayacın/sayaçların arızalanmasi, bağlantılarında veya bağlantılı olduğu ölçü transformatörlerinde ölçüm verilerini etkileyecek șekilde arıza meydana gelmesi, sayaçta/sayaçlarda kayıtlı konfigürasyon (çarpan)bilgisinin hatalı olduğunun tespit edilmesi gibi durumlarda sayacın/sayaçların kaydetmiş olduğu verilerin hatalı olduğu kabul edilir.

(2) Uzlaştırmaya esas ana sayacın veya ana ve yedek sayacın verilerinin hatalı olduğunun tespiti durumunda, bu Usul ve Esaslarda belirtilen yöntemler kullanılarak ilgili ölçüm noktasına esas ölçüm verileri tespit edilir ve ilgili mevzuatta düzenlenen hesaplamalarda bu veriler kullanılır.

(3) Sayacın ölçüm yapmaması veya yanlış ölçüm yapmasından dolayı oluşan ölçüm farklari ve ilgili döneme esas iletim tarifeleri esas alınarak hesaplanan iletim bedelleri, sorunun tespitinden itibaren 10 iş günü içinde kullanıciya tek seferde fatura edilir veya iade işlemi gerçekleştirilir ve bu işlemlerde gecikme zammı uygulanmaz. Ölçüm farkları Geçmişe Dönük Düzeltme Kalemi (GDDK) işlemlerinin yapılması için sorunun tespitinden itibaren 10 iş günüiçerisinde EPÍAŞ’a gönderilir.


Uzlaştırmaya esas sayacın/sayaçların hatalı veri kaydetmesi veya veri kaydetmemesi 
MADDE 4- (1) Uzlaștırmaya esas ana sayaca ait yük profilinde hiç veri olmadığının veya verilerin herhangi bir nedenle eksik veya fazla olduğunun tespiti halinde öncelikle yedek sayaçta yer alan eş zamanlı periyot verileri kullanılır.

(2) Ölçüm noktasında yer alan uzlaştırmaya esas ana ve yedek sayaçların her ikisinin de aynı periyota ait verileri faz kaybı, sayaç konfigürasyonunda çarpan değeri hatası gibi sebeplere bağlı olarak hatalı kaydettiğinin tespit edildiği durumlarda mevcut sayaç verileri üzerinden matematiksel hesaplamalar yapılarak veriler elde edilir.

(3) Ölçüm noktasında yer alan uzlaştırmaya esas ana ve yedek sayacın her ikisinin de aynıperiyota ait verileri kaydetmediğinin tespit edilmesi durumunda;
a) Bir transformatör merkezinde hem transformatör çikişinda hem de ayni bara üzerinde yer alan tüm fiderlerde sayaç var ise, barada yer alan tek bir ölçüm noktasında veri kaydedilmediğinin tespit edilmesi ve diğer sayaç verilerinin doğruluğunun teyit edilmesi halinde, ilgili ölçüm noktasına ait veriler ölçüm hesabına dahil olan diğer sayaçların verilerinin kullanılması suretiyle hesaplanir.

b) İlgili ölçüm noktasına/sayaca ait veriler aynı ölçüm noktasında yer alan analizör, Yük Tevzi Bilgi Sistemi (YTBS), Güç Kalitesi Çözümleyici (GKÇ), SCADA vb. ölçü aletleri/ölçükayıt sistemleri verileri kullanılarak tespit edilir. Bahse konu sistemlerin kaydettiği verilerin,sayaç verileri ile değişim oranı dikkate alınarak ilgili ölçüm noktasına/sayaca ait veriler hesaplanır (Örneğin GKÇ de 100 MWh'lik bir ölçüm anında sayaçta 90 MWh'lik ölçüm yer alıyorsa, sayaçta veri olmayan bir periyotta GKÇ'de 100 MWh görüldüğü durumda sayacın eksik periyottaki verisi 90 MWh olarak kabul edilir).

c) İlgili ölçüm noktasına/sayaca ait verilerin tespit edilebilmesi için kullanılacak bir analizör, YTBS, GKÇ, SCADA gibi bir ölçü aleti/ölçü-kayıt sistemi yoksa veya cihazların/sistemlerin ölçüm doğruluğundan şüphe duyuluyor ise, kullanıcının sayaç verisi 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde tespit edilir.
Sayacın hassasiyet sınıfı dışında ölçüm yapması
MADDE 5- (1) Ana sayacın test sonucunun ölçüm yaptiğı hassasiyet sınifi sınırlarıdişinda kalmasi durumunda; yedek sayacın test sonucu incelenir ve hassasiyet sinifi sinirlarıiçerisinde ölçüm yapıyor olması halinde yedek sayacın verileri aağıda belirtilen tarihler dikkate alınarak geçmişe dönük olarak kullanılır:
a) İlgili ölçüm noktasında yer alan analizör, YTBS, GKÇ, SCADA gibi ölçü aletleri/ölçükayıt sistemleri verileri de göz önünde bulundurularak, geçmişe dönük ana sayaç verisi ile yedek sayaç verisi kıyaslanır. Ana sayaç verilerinin belirgin şekilde sapma gösterdiği tarih veya sayaçların kaydettiği veriler arasındaki farkın, iki sayacın hassasiyet sınıflarının toplamından daha küçük kaldığı tarih belirlenebiliyorsa, bu tarihe kadar geçmişe dönük düzeltme işlemi yapılır.

b) Ana sayacın hatalı kayit yapmaya başladığı tarih belirlenemiyorsa ana sayacın son doğruluk testinin yapıldığı tarih ile sayacın değiştirildiği tarihe bakılır, bu iki tarihten güncel olan tarih son işlem tarihi kabul edilerek bu tarihe kadar geçmişe dönük düzeltme işlemi yapılır.
(2) Ana sayaçla birlikte yedek sayacın test sonuçlarının da ölçüm yaptikları hassasiyet sınifi sınırları dışında kalması durumunda; ana ve yedek sayaçların test tarihleri ve sayaçdeğişim tarihleri karşılaştırılır. Bu tarihlerden güncel olan tarihe sahip sayaç secilerek geçmişe dönük düzeltme yapılır. Yedek sayaç test ya da değişim tarihinin daha güncel olması durumunda ana sayacın son test veya değişim tarihinden yedek sayacın son test veya değişim tarihine kadar olan süre için yedek sayaç verileri doğru kabul edilerek kullanılır. İlgili tarihten sonrası için ise test sonucuna göre hata oranı daha düşük olan sayacın verileri üzerinden hassasiyet sınifi sinırınin dışinda kaldıği oranda artirılmak/azaltilmak suretiyle matematiksel hesaplama yapılarak verilerin tespiti sağlanır.


(3) Sayaç muayene raporunun ya da teknik tespit raporunun bir örneği kullanıciya gönderilir.

Sayaç ve/veya sayaç devresine kullanıcı tarafından müdahale edilmesi 
MADDE 6- (1) Kullanıcı mülkiyetindeki bir sayaca/ölçü devresine kullanıcı tarafindan müdahale yapılmış ise bu maddenin beşinci fikrası kapsamında işlem tesis edilir ve sistem kullanım anlaşmasında yer alan cezai işlemler uygulanır. Aşağıda yer alan müdahaleler,bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, sayaca/ölçü devresine müdahale olarak değerlendirilir.
a) Ana/yedek sayaç ve/veya ölçü devresinin mühürlerine müdahale edilmiş olması.
b) Ana/yedek sayaç ve veya ölçü devresinin nominal çalışma şartlarını bozacak bir etken ile müdahale edilmiş olmasi.

c) Ana sayaç veya yedek sayaç yazılımına müdahale edilmiş olması.
(2) Ana sayaca veya yedek sayaca ve/veya bunların ölçü devresine müdahale edildiğinin tespit edilmesi durumunda, müdahale zamanı sayacin olay kayıtlarından tespit edilir. Olay kayitlarından müdahale zamanının tespit edilememesi durumunda merkezde varsa kamera ve ziyaretçi/personel giriş/çıkış bilgileri incelenir, ayrıca kullanıcının bağlantısı bulunan fider veya transformatör merkezinde yer alan analizör, GKÇ, SCADA ve YTBS vb. ölçü aletleri/ölçükayıt sistemleri verileri kullanılarak müdahale zamanı tespit edilir ve müdahalenin gerçekleştiği tarih/saatten itibaren müdahale edilmemiş sayacin verileri kullanılır. Müdahale zamanının tespit edilememesi halinde sayaç ve/veya ölçü devresinin son test (muayene), kontrol veya değişiminin yapıldığı tarih/saatlerden güncel olan tarih ve saat müdahale zamanı olarak kabul edilir.

(3) Bu maddenin birinci fikrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında ölçümü etkileyecek şekilde müdahale tespit edilmesi durumunda 4 üncü maddeye göre işlem tesis edilir.
(4) Ana sayaca veya yedek sayaca ve/veya bunların ölçü devresine müdahale edildiğinin,doğru bulgu ve belgelere dayandırılması ve kullanım yerini de içerecek şekilde fotoğraflanmasıve ekteki tutanağın tutulması esastır.

(5) Ana sayaca veya yedek sayaca ve/veya bunların ölçü devresine müdahale ettiği tespit edilen kullanıcıların elektrik enerjisi kesilebilir ve bu kullanıcılar için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabilir. Lisanslı kullanıcılar için ayrica Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirim yapılir.

Geçmişe dönük düzeltme tarihinin belirlenmesi 
MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında geçmişe dönük olarak tespit edilen verilerin kullanılacağı süre, EPİAş tarafindan yürütülen uzlaştırma işlemleri hesaplamalarıaçısından 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik PiyasasıDengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde belirlenen Geçmişe Dönük Düzeltme Kalemi (GDDK) itiraz süresini, iletim bedellerine ve sistem kullanım ihlallerine ilişkin hesaplamalar açısından ise ilgili mevzuatta yer alan zaman aşimı süresini geçemez.
MADDE 8- Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanıyürütür.


TEIAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ÖLÇÜ DEVRESİNE MÜDAHALE TESPİT TUTANAĞI 
Kullanıcı Bilgileri: Şirket Adı

Kullanıcı Bilgileri: Tesis Adı

Kullanıcı Bilgileri: TM Adi
Ölçüm noktası Bilgileri: Fider Adi
Endeks Bilgileri: Sayaç Seri No
Ölçü Trafosu Bilgileri: Sayaç Seri No
Yapılan kontrollerde Teşekkülümüz ve Şirketiniz arasında imzalanan Sistem Kullanım Anlaşmasının ilgili maddelerine aykırı hareketle usulsüz elektrik kullandığınız tespit edilmis ve elektriğiniz kesilerek seri numaralı mühür ile mühürlenmistir. Usulsüz kullanım ile ilgili olarak Sirketinize yapılan bildirim tarihinden itibaren altı ay içerisinde itiraz etmeniz halinde başvurunuz değerlendirmeye alınacaktır. Usulsüz kullanımı engelleyecek şekilde gerekli tesis ve mühürleme çalışmaları yapıldıktan sonra Teşekkülümüz ekiplerince ölçü devresinin kontrol ve testleri yapılmak suretiyle Şirketinizin bağlantılarıyeniden yapılacaktır.

TEIAŞ Adına Imzalayanlar: Ad Soyad: Unvan: İmza Tarihi:
Kullanıcı Adına Imzalayanlar Ad Soyad: Unvan: Ímza Tarihi:: Ad Soyad: Unvan: Ímza Tarihi:
EK